# 압축가스 실린더의 압력방출장치에 관한 기술지침

> **출처**: 한국산업안전보건공단 (KOSHA)
> **지침번호**: P-48-2012
> **원본 URL**: https://portal.kosha.or.kr/openapi/v1/file/down/FL00015884202/3
> **License**: 공공누리 출처표시 (변경금지)
> **추출 방식**: PDF → kordoc (라텔웍스 자체 도구, HTML 표 보존)
> **주의**: 이미지·일부 시각적 서식 손실 가능. 정확 원본은 위 URL.

---

```markdown
<table>
<tr><th colspan="4"></th></tr>
<tr><td colspan="2">KOSHA GUIDE</td><td colspan="2" rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">P - 48 - 2012</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2">압축가스 실린더의 압력방출장치에<br>관한 기술지침</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">2012.7.<br>한국산업안전보건공단</td></tr>
</table>

안전보건기술지침의 개요
¡ 작성자 : 김 기영
¡개정자:한우섭
¡ 제 · 개정 경과
- 2010년 10월 화학안전분야 제정위원회 심의(제정)
- 2012년 7월 총괄 제정위원회 심의(개정, 법규개정조항 반영)
¡ 관련 규격 및 자료
- 미국 CGA S-1.1 “Pressure Device Standards Part 1 - Cylinders for
Compressed Gases” 13th ed., 2007
- 미국 49 CFR 178 “Specifications for Packings”
- 카나다 “Transportation for Dangerous Goods Regulations”, 2008
- 카나다 표준규격 CSA B 339-08 “Cylinders, Spheres, and Tubes for the
Transportation of Dangerous Goods”, 5th ed., 2008
¡ 기술지침의 적용 및 문의 이 기술지침에 대한 의견 또는 문의는 한국산업안전보건공단 홈 페이지 안전 보건기술지침 소관 분야별 문의처 안내를 참고하시기 바랍니다.
공표일자: 2012년 7월 18일 제정자: 한국산업안전보건공단 이사장

# P - 48 - 2012

# 압축가스 실린더의 압력방출장치에 관한 기술지침

1. 목적

# 이 지침은 압축가스 실린더를 과압으로부터 보호하기 위하여 설치하는 압력방출장치

# 에 관한 기술적인 사항을 제시하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

# 이 지침은 다음의 각호에 해당하는 실린더에 설치하는 압력방출장치에 적용한다.

# (1) 물의 무게로 환산하여 450 kg 이하의 용량을 갖는 실린더

# (2) 물의 무게로 환산하여 450 kg를 초과하는 용량을 갖는 DOT-3AX 실린더,

# DOT-3AAX 실린더 및 DOT-3T 실린더

# (3) 초저온 액체를 저장하는 보온한 CTC/DOT-4L 실린더 및 TC-4LM 실린더

3. 용어의 정의

# (1) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

# (가) “실린더 (Cylinder)”라 함은 설계압력이 절대압력으로 275 kPa 초과하는 원형의

# 단면적을 가지는 압력용기 말한다.

# (나) “DOT-3AX 실린더”라 함은 사용압력이 게이지 압력으로 3.45 MPa 이상이고 물

# 의 무게로 환산하여 450 kg를 초과하는 용량을 갖는 이음매가 없이 강으로 만들

# 어진 실린더(미국 49 CFR 178.36 참조)를 말한다.

# (다) “DOT-3AAX 실린더”라 함은 사용압력이 게이지 압력으로 3.45 MPa 이상이고

# 물의 무게로 환산하여 450 kg를 초과하는 용량을 갖는 이음매가 없이 강으로 만

# 들어진 실린더(미국 49 CFR 178.37 참조)를 말한다.

# (라) “DOT-3T 실린더”라 함은 사용압력이 게이지 압력으로 12.4 MPa 이상이고 물의

# P - 48 - 2012

# (마) “CTC/DOT-4L 실린더”라 함은 사용압력이 게이지 압력으로 275 kPa 이상

# 3.45

# MPa 이하이고 물의 무게로 환산하여 450 kg 이하의 용량을 갖는 용융 용접한 보

# 온 실린더(미국 49 CFR 178.57 참조)를 말한다.

# (바) “TC-4LM 실린더”라 함은 저온용 보온 실린더(캐나다 표준규격 CSA B339-08 제

# 21장 참조)를 말한다.

# (사) “튜브 (Tubes)”라 함은 실린더의 길이가 3.7 m를 초과하는 것을 말한다.

# (아) “트레일러 (Trailer)”라 함은 튜브를 수평으로 장착하고 도로위로 다닐 수 있도록

# 제작된 차량을 말 한다.

# (자) “압력방출장치 (Pressure relief device)”라 함은 실린더 또는 튜브의 파열을 방지

# 하기 위하여 정상적으로 충전된 실린더 또는 튜브가 미리 정해진 최대 압력 이상

# 으로 올라가지 않도록 압력 및 온도에 의하여 압력을 배출하는 장치를 말한다.

# (차) “안전밸브 (Pressure relief valve)”라 함은 실린더 또는 튜브의 압력이 설정압력에

# 도달하면 자동으로 유체가 분출되고 일정압력 이하가 되면 정상 상태로 복원되어

# 내부 충전물을 더 이상 배출시키지 않는 압력방출장치를 말한다.

# (카) “파열판 (Rupture disc)”이라 함은 판 입구 측의 압력이 정해진 압력에 도달하면

# 판이 파열하면서 유체가 분출하도록 실린더 또는 튜브에 설치된 얇은 판으로 실

# 린더 또는 튜브의 내부압력이 일정 압력이하로 떨어지더라도 충전물의 분출을 계

# 속하도록 만들어진 압력방출장치를 말한다.

# (타) “가용전 플러그 안전장치 (Fusible plug device)”라 함은 정해진 온도 범위 내에서

# 용융금속으로 만들어진 플러그가 녹아 실린더 또는 튜브의 충전물을 배출하는 압

# 력방출장치를 말한다.

# (파) “가용전 트리거 안전장치 (Fusible trigger device)”라 함은 용융금속이 녹거나 열

# 에 의하여 활성화되도록 만들어진 트리거에 의하여 실린더 또는 튜브의 충전물을

# 배출하는 압력방출장치를 말한다.

# (하) “설정압력 (Set pressure)”이라 함은 실린더 또는 튜브에 이상 과압이 형성되는 경

# 우, 안전밸브가 작동되도록 설정한 안전밸브의 입구 측에서의 게이지 압력을 말한

# 다.

# P - 48 - 2012

# (너) “공칭흐름압력 (Flow rating pressure)”라 함은 용량을 정할 목적으로 압력방출장

# 치의 용량을 측정하는데 사용한 인입 측에서의 정압을 말한다.

# (더) “항복온도 (Yield temperature)”라 함은 가용전 플러그를 이 지침에 따라 시험하

# 는 경우에 충전물을 배출할 수 있도록 플러그의 지지대로부터 플러그가 빠질 수

# 있도록 용융금속이 충분히 물러지는 온도를 말한다.

# (러) “금속 하이드라이드 (Metal hydride)”라 함은 금속과 수소로 구성된 복합물을 말

# 한다.

# (머) “초저온 액체 (Cryogenic liquid)”라 함은 1 기압에서 끓는 점이 -90

#℃미만인액

# 체를 말한다.

# (버) “압축가스 (Compressed gas)”라 함은 실린더 또는 튜브 내에서의 가스압력이 20

# ℃에서 절대압력으로 최소한 280 kPa 이상인 가스를 말한다.

# (2) 그 밖에 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고

# 는 「산업안전보건법」, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 「산업안전보건기준에

# 관한 규칙」에서 정하는 바에 의한다.

4. 압력방출장치의 종류 및 제한

# 4.1 종류

# 실린더용 압력방출장치는 <표 1>과 같이 구분한다.

# 4.2 제한

# 4.2.1 CG-1 형

# 이 형식은 실린더 내용물을 완전히 배출하도록 만들어진 압력에 의하여 작동하는 장

# 치로서 작동 후에는 내용물의 방출을 차단할 방법이 없다.

# P - 48 - 2012

# <표 1> 압력방출장치의 종류

<table>
<tr><th rowspan="2">구 분</th><th colspan="2">항복 온도(T,℃)</th><th rowspan="2">명 세</th></tr>
<tr><td>범 위</td><td>명목</td></tr>
<tr><td>CG-1</td><td>-</td><td>-</td><td>파열판</td></tr>
<tr><td>CG-2</td><td>69≤T＜77</td><td>74</td><td>3.45 MPa(게이지 압) 이하인 실린더용 가용전<br>플러그 안전장치</td></tr>
<tr><td>CG-3</td><td>98≤T＜107</td><td>100</td><td>3.45 MPa(게이지 압) 이하인 실린더용 가용전<br>플러그 안전장치</td></tr>
<tr><td>CG-4</td><td>69≤T＜77</td><td>74</td><td>74 ℃의 용융합금 뒤판(backing)이 있는 파열판</td></tr>
<tr><td>CG-5</td><td>98≤T＜107</td><td>100</td><td>100 ℃의 용융합금 뒤판이 있는 파열판</td></tr>
<tr><td>CG-7</td><td>-</td><td>-</td><td>안전밸브</td></tr>
<tr><td>CG-8</td><td>-</td><td>-</td><td>파열판과 안전밸브를 직렬로 설치</td></tr>
<tr><td>CG-9</td><td>98≤T＜107</td><td>103</td><td>41.4 MPa(게이지 압) 이하인 실린더용 가용전플러그</td></tr>
<tr><td>CG-10</td><td>-</td><td>-</td><td>압력방출장치에 사용압력이 90.3 MPa(게이지<br>압) 이하로 표기된 실린더용 가용전 트리거</td></tr>
<tr><td>CG-11</td><td>-</td><td>-</td><td>여러번 열렸다 닫힐 수 있도록 된 안전밸브</td></tr>
<tr><td>CG-12</td><td>-</td><td>-</td><td>일번적인 특성의 가용전 트리거 안전장치와<br>여러번 열렸다 닫힐 수 있도록 된 안전밸브를<br>혼합한 압력방출장치</td></tr>
</table>

# 4.2.2 CG-2 형 및 CG-3 형

# (1) 열에 의하여 작동하는 장치로 내부에 과압이 생겼을 때 용기를 보호할 수 없다.

# (2) 작동하게 되면 내용물을 완전히 배출하게 된다.

# (3) 실린더의 압력이 3.45 MPa 미만에서 사용한다.

# 4.2.3 CG-4 및 CG-5 형

# P - 48 - 2012

# (1) 복합형 장치로 압력과 열에 의하여 작동한다.

# (2) 먼저 휴즈 금속이 녹기 전에는 과압이 발생하더라도 작동하지 않는다. 그러므로 휴즈

# 금속의 용융점 이하에서는 과압방지 기능을 할 수 없다.

# (3) 이 장치 또한 작동한 후에는 내용물의 배출을 억제할 방법이 없다.

# 4.2.4 CG-7 형

# (1) 이 장치의 설정압력을 결정하여 실린더의 최대 압력을 제한할 수 있다.

# (2) 이 장치의 설정압력보다 낮은 압력에서 열에 의하여 실린더가 파열하는 경우 실린더

# 를 보호할 수 없다.

# (3) 이 장치는 실린더의 충전 압력이 3.45 MPa 이하인 경우에 사용할 수 있다.

# 4.2.5 CG-8 형

# (1) 이 장치는 압력에 의하여 작동한다.

# (2) 이 장치는 과압에 의하여 작동한 후에 스스로 압력이 떨어지면 다시 닫히므로 내용

# 물의 누출을 억제할 수 있다.

# (3) 이 장치는 주위의 온도가 급격하게 올라 순간적인 압력 배출이 필요한 경우에 사용

#할수없다.

# (4) 화재에 노출된 경우에 실린더를 보호할 수 있도록 설계되어 있지 않다.

# 4.2.6 CG-9 형

# (1) 열에 의하여 작동하는 장치로 내부에 과압이 걸렸을 때 용기를 보호할 수 없다.

# (2) 작동하게 되면 내용물을 완전히 배출하게 된다.

# (3) 이 장치는 실린더의 충전 압력이 41.4 MPa 이하 까지 사용할 수 있다.

# 4.2.7 CG-10 형

# P - 48 - 2012

# (1) 열에 의하여 작동하는 장치로 내부에 과압이 걸렸을 때 용기를 보호할 수 없다.

# (2) 작동하게 되면 내용물을 완전히 배출하게 된다.

# (3) 이 장치는 실린더의 충전 압력이 90.3 MPa 이하 까지 사용할 수 있다.

# (4) 이 장치의 설계상 사용기간은 20년 이상이다.

# 4.2.8 CG-11 형

# (1) 이 장치의 설정압력을 결정하여 실린더의 최대 압력을 제한할 수 있다.

# (2) 이 장치의 설정압력보다 낮은 압력에서 열에 의하여 실린더가 파열하는 경우 실린더

# 를 보호할 수 없다.

# (3) 이 장치의 설계상 사용기간은 5년 이상이며 제조일로부터 10년 이하이다.

# 4.2.9 CG-12 형

# (1) 가용전 트리거에 의하여 작동되는 장치로 내용물을 완전히 배출시킨다.

# (2) 이 장치는 실린더의 충전 압력이 90.3 MPa 이하 까지 사용할 수 있다.

5. 압력방출장치의 적용요구사항

# 5.1 일반사항

# 5.1.1 적용 가스

# 가스분류 FTSC(Fire potential. Toxicity, State of gas and Corrosiveness) 코드는

# <별표 1>과 같으며 가스별 적용 가능한 압력방출장치는 <별표 2>에 따른다.

# 5.1.2 설계, 재질 및 설치 위치

# 압력방출장치의 설계, 재질 및 설치 위치는 사용하는데 적합하여야 한다.

# P - 48 - 2012

# 5.1.3 실린더/튜브의 양 끝단에 설치되는 압력방출장치

# (1) 실린더 또는 튜브의 양 끝단에 압력방출장치를 설치하는 경우, 각 압력방출장치의 배

# 출용량의 합은 실린더/튜브에 필요한 용량 이상이어야 한다.

# (2) 각 압력방출장치의 용량은 실린더/튜브에 필요한 용량의 50 % 이상이어야 한다.

# 5.1.4 실린더/튜브의 한쪽 끝단에 설치되는 압력방출장치

# (1) 실린더/튜브의 한쪽 끝단에만 압력방출장치를 설치하는 경우에는 각 압력방출장치의

# 용량은 실린더/튜브에 필요한 용량 이상이어야 한다.

# (2) 이 조항은 CG-1 형 및 CG-7 형에만 적용한다.

# 5.1.5 CG-1 형 또는 CG-7 형과 CG-9을 병렬로 설치

# (1) CG-9 형은 CG-1 형 또는 CG-7 형과 병렬로 설치하여야 한다.

# (2) 이 경우에 각 압력방출장치의 용량은 CG-1 형 또는 CG-7 형에서 필요로 하는 용량

# 을 만족하여야 한다.

# 5.1.6 CG-11 형 및 CG-12 형

# CG-11

# 형 또는 CG-12 형을 설치하는 경우, 압력방출장치의 용량은 여러 개의

# CG-11 형 또는 여러 개의 CG-12 형을 직렬로 설치하였을 때의 용량 이상이어야 한

# 다.

# 5.2 CG-1 형 파열판

# 압축가스용 실린더에 압력방출장치로 파열판을 설치하는 경우 16

# ℃와 71 ℃ 사이의

# 특정 온도에서 시험한 파열판의 공칭파열압력은 파열판을 설치한 실린더의 최소요구

# 시험압력을 초과하여서는 아니 된다.

# 5.3 CG-7 형 안전밸브

# P - 48 - 2012

# 안전밸브의 공칭흐름압력은 최대사용압력이 절대압력으로 3.45 MPa 이하인 실린더

# 의 최소시험압력과 같아야 한다.

# 5.3.2 설정압력

# 안전밸브는 실린더의 최소시험압력의 75 % 이상 100 % 이하에서 열리기 시작하여

# 야 한다.

# 5.4 CG-2 형, CG-3 및 CG-9 형 가용전 플러그 및 CG-10 형 가용전 트리거

# 5.4.1 CG-2 형 및 CG-3 형

# CG-2 형 및 CG-3 형은 사용압력이 3.45 MPa 이하인 실린더에 사용한다. 그러나 충

# 전물의 압력이 절대압력으로 20 ℃에서 3.45 MPa를 초과할 수 없도록 조치가 된 경

# 우에는 보다 높은 압력에서 사용할 수 있다.

# 5.4.2 CG-9 형

# CG-9 형은 사용압력이 41.4 MPa 이하인 실린더에 사용한다.

# 5.4.3 CG-10 형

# (1) CG-10형은 이 장치의 외부로 내부 부품이 튀어나오는 것을 허용하지 않는다.

# (2) CG-10 형은 실린더의 노출온도가 -40

# ℃ 이상 82 ℃ 이한인 경우에만 사용할 수 있

# 다.

# (3) CG-10 형은 실린더의 사용압력이 90.3 MPa 이하인 경우에 사용한다.

# 5.5 CG-8 형 파열판/안전밸브

# (1) CG-8 형은 보조용 과압보호장치로 하나 이상의 파열판/가용전 플러그 장치를 병렬

# 로 설치하여야 한다.

# (2) CG-8 형의 용량은 이 지침 6.5항에 따르며, 설정압력은 다음의 수치보다 커야 한다.

# P - 48 - 2012

# (나) 안전밸브의 설정압력(실린더의 시험압력의 75 % 이상이어야 함)

# (3) 설정압력은 실린더의 시험압력을 초과하여서는 안 된다.

# (4) CG-8 형 압력방출장치의 토출측은 트레일러의 운전 캐비넷 내부로 연결되거나 사람

# 에게 충격을 가하지 않도록 조치하여야 한다.

# (5) CG-8 형 압력방출장치의 파열판 일부는 16 ℃에서의 실린더 시험압력의 75 % 내지

# 100 % 사이의 공칭파열압력을 가져야 한다.

# 5.6 압력방출장치의 배관

# (1) 압력방출장치의 토출/인입 측의 배관은 배출용량이 감소되지 않도록 설치하여야 한

# 다.

# (2) 배관은 압력방출장치의 기능을 저하시키지 않고 정상적으로 배출물을 처리하고 압력

# 이 배관 내에 축적되지 않도록 설치하여야 한다.

# (3) 압력방출장치의 전/후단에는 차단밸브를 설치하여서는 아니 된다.

# 5.7 튜브용 압력방출장치에 대한 특수고려 사항

# (1) 모든 튜브 트레일러에는 위로 향하고 있는 밴트관을 설치하여야 하며 압력방출장치

# 는 튜브의 전단에 설치하여야 한다.

# (2) 모든 튜브 트레일러에는 압력방출장치를 설치하여야 하며, 이 장치는 내부 압력방출

# 장치이거나 다음과 같은 외부 구조물로 보호되어야 한다.

# (가) 압력방출장치가 누설하지 않고 트레일러의 총중량의 2배의 충격하중에서 견딜 것

# (나) 사용된 재질의 실제 인장강도에 기초한 최소한 3의 안전계수가 어느 한 방향으로

# 작용하는 트레일러 총중량의 2배의 충격하중에서 견딜 것

# (다) 튜브의 기계적 완벽성을 저해하지 않을 것

# (라) 튜브에 구멍 낼 위험을 일으키지 않을 것

# (마) 트레일러에서 튜브가 전위되는 경우에도 튜브는 안전할 것

# P - 48 - 2012

6. 압력방출장치의 설계 및 설치 요구사항

# 6.1 일반사항

# (1) 압력방출장치의 설계, 재질 및 설치위치는 사용하고자 하는 목적에 적합하여야 한다.

# (2) 압력방출장치의 설계 및 적용 시에는 작동될 때 예측되는 기대 효과를 고려하여야

# 한다.

# (3) 인화성 액화가스용 실린더에 압력방출장치를 설치하는 경우에는 기체와 직접 접촉할

# 수 있도록 설치하여야 한다.

# 6.2 압력방출장치의 재질, 설계 및 제작

# (1) 압력방출장치의 설계, 재질선정 및 제작은 작동시에 환경적 영향을 최소화할 수 있도

# 록 하여야 한다.

# (2) CG-8 형인 경우에는 사용기간이 지났거나 어떤 조건에서는 최초의 배출을 시작하는

# 압력이 달라져 그 성능이 저하될 수 있다.

# (3) 장기간 그 성능을 유지하기 위하여 압력밸브장치는 정기적으로 점검·보수하여야 한

# 다.

# 6.3 CG-4 형 및 CG-5 형

# (1) 파열판과 가용전 플러그가 조합된 압력방출장치인 경우에는 용융금속은 파열판의 토

# 출측에 있어야 한다.

# (2) 누설을 방지하기 위하여 사용하는 가스킷을 대신하여 용융금속을 사용하여서는 아니

# 된다.

# (3) 용융금속의 최고온도범위에서 급속히 변형되지 않는 재질로 된 가스킷을 사용하여야

# 한다.

# P - 48 - 2012

# 6.4.1 안전밸브

# 용량은 식 (1)을 이용하여 산정한다.

# ············································ 식 (1)

###     

# 여기서,

| 기 호 | 명칭 | SI 단위계 | FPS 단위계 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 용량 | ㎥/min | 3<br>ft /min |
|  | 상수 |  <br> ×  |  <br> ×  |
|  | 흐름명칭압력 | kPa(절대압) | psia |
|  | 실린더 물용량 | ㎏(≥5.7) | lb(≥12.5) |

# 6.4.2 안전밸브 이외의 압력방지장치

# 용량은 식 (2)를 이용하여 산정한다.

# ······································· 식 (2)

###    

# 여기서,

|기호|명칭|SI단위계|FPS단위계|
| --- | --- | --- | --- |
|  | 용 량 | ㎥/min | 3<br>ft /min |
|  | 상 수 |  <br> ×  |  |
|  | 실린더 물용량 | ㎏(≥11.3) | lb(≥25) |

# 6.5 액화가스용 압력방출장치의 용량

# 6.5.1 안전밸브

# 용량은 식 (1)을 이용하여 산정한 값의 2배로 한다.

# 6.5.2 안전밸브 이외의 압력방출장치

# 용량은 식 (3)을 이용하여 산정한다.

### 



# ············································ 식 (3)

# P - 48 - 2012

# 여기서,

| 기 호 | 명 칭 | SI 단위계 | FPS 단위계 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 오리피스 면적 | ㎟ | 2<br>in |
|  | 상 수 |  |  <br> ×  |
|  | 실린더 외부면적 | ㎡ | 2<br>ft |
|  | 설정압력 | kPa(게이지압) | psig |

# 6.6 보온한 CTC/DOT-4L 및 TC-4LM 실린더용 압력방출장치의 용량

# <별표 2>에 열거된 초저온 액체 충전용 보온한 CTC/DOT-4L 및 TC-4LM 실린더

# 용 압력방출장치의 용량은 다음에 따른다.

# 6.6.1650 ℃

# 에서도 보온재가 완전하게 남아 잇는 경우



# ········································ 식 (4)

###   

# 여기서,

| 기호 | 명 칭 | SI 단위계 | FPS 단위계 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 용 량 | ㎥/h | 3<br>ft /min |
||가스상수(<별표-1>참조)|-|-|
|  | 보온재의 총괄전열계수 | kJ/(h·㎡·℃) | 2<br>Btu/(h·ft ·℉) |
||실린더외부면적|㎡|2<br>ft|

### 주) 총괄전열계수는 포화 실린더 충전가스 또는 공기 중에서 큰 값을 사용하며, 또한 38

### ℃에서의 값을 사용한다(6.6.2 항에 적용하는 경우는 제외)

# 6.6.2650 ℃

# 에서 보온재가 파손되는 경우

# 이 경우에는 다음 중 하나를 이용하여 용량을 산정한다.

# (1) 보온이 안 된 것으로 간주



# ··············································· 식 (5)

###   

# P - 48 - 2012

| 기 호 | 명 칭 | SI 단위계 | FPS 단위계 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 용 량 | ㎥/h | 3<br>ft /min |
||가스상수(<별표-1>참조)|-|-|
||실린더외부면적|㎡|2<br>ft|

# (2) 총괄전열계수 이용

# 640 ℃의 외부시험환경에서 총괄전열계수를 결정한다. 용량은 식 (4)를 이용하여 산

# 정한다.

# (3) 보온 시스템

# (가) 보온 시스템에 자켓이 포함된 경우에는 보온이 되어 있지 않은 것으로 간주하여

# 640 ℃의 외부시험환경에서 총괄전열계수를 결정한다.

# (나) 총괄전열계수는 자켓과 실린더 사이의 공간에서의 포화 실린더 충전가스 또는 공

# 기 중에서 큰 값으로 한다.

# (다) 용량은 식 (4)를 이용하여 산정한다.

# 6.6.3 진공 보온된 경우

# 공칭 사용 압력이 100 kPa 미만인 진공 보온된 CTC/DOT-4L 및 TC-4LM 실린더

# 로써 압력조정밸브가 설치되고, 그 설정압력이 공칭 사용 압력의 125 % 이하인 경우

# 이 압력조정밸브의 용량은 다음 식을 이용하여 산정한다.

# ············································· 식 (6)

###    

# 여기서,

| 기 호 | 명 칭 | SI 단위계 | FPS 단위계 |
| --- | --- | --- | --- |
||용량|㎥/h|ft3/min|
|  | 계 수 |   <br>   |   <br>   |
||가스상수(<별표-3>참조)|-|-|
|  | 보온재의 총괄전열계수 | kJ/(h·㎡·℃) | Btu/(h·ft2·℉) |
||실린더외부면적|㎡|ft2|

# P - 48 - 2012

# 6.7 아세틸렌 실린더

# (1) 아세틸렌 실린더에 설치는 되는 경우에는 용량을 결정하기 위하여 화재시험을 실시

# 하여야 한다.

# (2) 자세한 사항은 미국 압축가스협회의 코드 C-12를 참조한다.

# 6.8 CG-10 형 압력방출장치

# CG-10 형 압력방출밸브인 경우에는 6.6 항에 따른다.

7. 압력방출장치의 유지보수 및 교체

# 7.1 일반

# 7.1.1 실린더 및 압력방출장치의 보호

# (1) 압축가스 실린더의 취급 및 보관 시에는 손상이 가지 않도록 주의하여야 한다.

# (2) 압력방출장치의 기능이 방해받지 않도록 압력방출장치의 막힘, 도장 상태 등을 확인

# 하여야 한다.

# (3) 교육을 받은 사람이 압력방출장치를 취급·관리하여야 한다.

# (4) 압력방출장치를 보수하는 경우에는 원 제조자의 부품을 사용하여야 한다.

# 7.1.2 산업용 모터 연료에의 적용

# (1) 산업용 모터 연료에 사용하는 경우에는 압력방출장치 및 그 토출 측 배관은 내부가

# 막히지 않도록 필요한 조치를 하여야 한다.

# (2) 이러한 조치로 인하여 운전압력 및 배출량에 지장을 받지 않아야 한다.

# 7.1.3 압력방출장치의 보수

# (1) 7항에 적합하지 않은 신품의 압력방출장치는 이 지침에서 요구하는 바에 따라 제조

# P - 48 - 2012

# 자가 보수하고 재시험을 받아야 한다.

# (2) CG-2 형, CG-7 형, CG-8 형, CG-9 형, CG-10 형, CG-11 형 및 CG-12 형은 내부

# 청소를 제외하고는 수리를 하여서는 아니 된다.

# 7.2 실린더 충전 시의 확인

# 충전을 하기 위하여 실린더가 입고될 때마다 부식상태, 손상여부, 이물질의 존재여부,

# 외부의 부품의 막힘 상태, 누설여부, 용융금속의 변형 등을 확인하여야 한다.

# 7.3 압력방출장치의 주기적인 교체

# 7.3.1 CG-7 형

# (1) 산업용 모터의 연료 시스템에 사용되는 경우

# 산업용 모터의 연료 시스템에 사용되는 CG-7 형 안전밸브는 신품 또는 제조일로부

# 터 10년이 초과하지 않고 사용하지 않은 것으로 교체되거나 그 안전밸브가 설치되어

# 있는 실린더의 재 승인된 기간 내에 교체하여야 한다.

# (2) 산업용 모터의 연료시스템 이외에 사용되는 경우

# (가) 산업용 모터의 연료시스템 이외에 사용되는 CG-7 형 안전밸브는 제조일로부터

# 10년 이내 교체 또는 재승인 받아야 한다.

# (나) 재 승인된 것은 매 5년마다 시험받아야 한다.

# 7.3.2 CG-8 형

# CG-8 형 안전밸브의 부품은 7.3.1호에 따라 교체 또는 재 승인하여야 한다.

# 7.3.3 CG-11 형 및 CG-12 형

# CG-11 형 및 CG-12 형은 제조일로부터 10년을 초과하여 사용하여서는 아니 된다.

# <별표 1>

# P - 48 - 2012

# 가스 분류 FTSC 코드

<table>
<tr><th colspan="4">첫째자리수</th><th>화재가능성</th></tr>
<tr><td>012345</td><td></td><td></td><td></td><td>불활성산화성<br>20 ℃ 및 1 기압하에서 가연성자연발화성<br>고 산화성<br>분해 또는 중합한 후 가연성</td></tr>
<tr><td colspan="4">둘째자리수</td><td>독성</td></tr>
<tr><td></td><td>0123</td><td></td><td></td><td>산소가 19.5 %으로 단순호흡 가능<br>5000 ＜LC50(ppm)<br>200＜LC50(ppm)≤5000<br>LC50(ppm)≤200</td></tr>
<tr><td colspan="4">셋째자리수</td><td>21 ℃ 실린더에서의 가스의 상태 주1)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>0123456789</td><td></td><td>주2)<br>비초저온 액화가스(압력이 3450 kPa 이하 )-가스상태로 나옴<br>비초저온 액화가스(압력이 3450 kPa 초과)-가스상태로 나옴<br>주3)<br>액화가스-액체상태로 나옴<br>용해/흡수 가스<br>비액화 가스-초저온가스 상태로 나옴(압력이 3450 kPa 미만)<br>유럽에서만 사용<br>비액화 가스(압력이 3450 kPa 이상, 20680 kPa 이하)<br>비액화 가스(압력이 20680 kPa 초과, 68950 kPa 이하)<br>-240 ℃ 이상인 초저온 가스-액체상태로 나옴<br>-240 ℃ 미만인 초저온 가스-액체상태로 나옴</td></tr>
<tr><td colspan="4">넷째자리수</td><td>부식성</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>0123</td><td>부식성이 없음<br>비할로겐 산(Nonhalogen acid) 생성기본<br>할로겐 산 생성</td></tr>
</table>

### 주) 1. 냉동가스의 온도는 항상 -90 ℃ 미만 임.

### 2.54 ℃ 실린더에서의 압력이 4140 kPa 이상인 경우에는 1로 간주

3. 액체상태로 취출하기 위한 별도의 토출관 필요

# P - 48 - 2012

# <별표 2>	가스별 사용 가능한 과압방지장치

<table>
<tr><th colspan="14">냉동 액체</th></tr>
<tr><td>FTSC 코드</td><td>LC 50(ppm)</td><td>가스 명칭</td><td>CG-1</td><td>CG-2</td><td>CG-3</td><td>CG-4</td><td>CG-5</td><td>CG-7</td><td>CG-8</td><td>CG-9</td><td>CG-10</td><td>CG-11</td><td>CG-12</td></tr>
<tr><td>0180</td><td></td><td>알곤</td><td>G</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>0190</td><td></td><td>헬륨</td><td>G</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2190</td><td></td><td>수소</td><td>G</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>0180</td><td></td><td>네온</td><td>G</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>0180</td><td></td><td>질소</td><td>G</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4080</td><td></td><td>산소</td><td>G</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="14">가 스</td></tr>
<tr><td>5130</td><td></td><td>아세틸렌</td><td></td><td></td><td>F</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2200</td><td></td><td>아크릴로니트릴</td><td colspan="11">요구사항 없음</td></tr>
<tr><td>1060</td><td></td><td>공기</td><td>A</td><td></td><td>B</td><td>B</td><td>B</td><td>A</td><td></td><td></td><td>B</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2100</td><td></td><td>알렌</td><td></td><td>M</td><td></td><td></td><td></td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2102</td><td>7,338</td><td>무수 암모니아</td><td></td><td>B</td><td></td><td>Y</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>0303</td><td>30</td><td>5불화 안티몬</td><td colspan="11">실린더에 충전 금지</td></tr>
<tr><td>0160</td><td></td><td>알곤</td><td>A</td><td></td><td></td><td>B</td><td>B</td><td>A</td><td></td><td></td><td>B</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2300</td><td>20</td><td>아르신</td><td colspan="11">실린더에 충전 금지</td></tr>
<tr><td>0303</td><td>20</td><td>5불화 아르신</td><td colspan="11">실린더에 충전 금지</td></tr>
<tr><td>0203</td><td>2,541</td><td>*<br>3염화 붕소</td><td></td><td>T</td><td></td><td>B/C</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>0263</td><td>806</td><td>3불화 붕소</td><td></td><td></td><td></td><td>T</td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4303</td><td>50</td><td>*<br>5불화 브롬</td><td colspan="11">실린더에 충전 금지</td></tr>
<tr><td>4303</td><td>180</td><td>3불화 브롬*</td><td colspan="11">실린더에 충전 금지</td></tr>
<tr><td>0203</td><td>260</td><td>부로모 아세톤*</td><td></td><td></td><td></td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>0100</td><td></td><td>할론 1211(R12B1) *</td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

# P - 48 - 2012

# <별표 2>	가스별 사용 가능한 과압방지장치(계속)

<table>
<tr><th>FTSC 코드</th><th>LC 50(ppm)</th><th>가스명칭</th><th>CG-1</th><th>CG-2</th><th>CG-3</th><th>CG-4</th><th>CG-5</th><th>CG-7</th><th>CG-8</th><th>CG-9</th><th>CG-10</th><th>CG-11</th><th>CG-12</th></tr>
<tr><td>0100</td><td></td><td>할론 1011*</td><td colspan="11">요구사항 없음</td></tr>
<tr><td>0100</td><td></td><td>HBFC 22B1</td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3100</td><td></td><td>R113B1</td><td>C</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>0100</td><td></td><td>할론 1301(R13B1)</td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5100</td><td>220,000</td><td>1.3 부타디엔</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2100</td><td></td><td>노말 부탄</td><td></td><td></td><td>M</td><td></td><td></td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2100</td><td></td><td>1 부텐</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2100</td><td></td><td>2 부텐</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>0100</td><td></td><td>이산화 탄소</td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>A</td><td></td><td>W</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>이산화 탄소/질산화물(액체)</td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>이산화 탄소/질산화물(가스)</td><td>A</td><td></td><td></td><td>B</td><td>B</td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2200</td><td></td><td>이황화 탄소</td><td colspan="11">요구사항 없음</td></tr>
<tr><td>2260</td><td>3,760</td><td>일산화 탄소</td><td></td><td></td><td></td><td>J</td><td>J</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>0213</td><td>360</td><td>불화 카보닐</td><td></td><td></td><td></td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2201</td><td>1,700</td><td>황화 카보닐</td><td></td><td>B</td><td></td><td>B/C</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4203</td><td>293</td><td>염소</td><td></td><td>H</td><td></td><td>C/Z/T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4303</td><td>122</td><td>5불화 염소</td><td colspan="11">실린더에 충전 금지</td></tr>
<tr><td>4203</td><td>299</td><td>3불화 염소</td><td></td><td></td><td></td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2100</td><td></td><td>염화 이불화 에탄(R142b)</td><td></td><td>M</td><td>M</td><td></td><td></td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>0100</td><td></td><td>염화 이불화 메탄(R22)</td><td>A</td><td>M</td><td>M</td><td></td><td></td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>0100</td><td></td><td>R502</td><td>A</td><td>M</td><td>M</td><td></td><td></td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2100</td><td></td><td>염화 불화 메탄(R31)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>0100</td><td></td><td>RC317</td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

# P - 48 - 2012

# <별표 2>	가스별 사용 가능한 과압방지장치(계속)

<table>
<tr><th>FTSC 코드</th><th>LC 50(ppm)</th><th>가스명칭</th><th>CG-1</th><th>CG-2</th><th>CG-3</th><th>CG-4</th><th>CG-5</th><th>CG-7</th><th>CG-8</th><th>CG-9</th><th>CG-10</th><th>CG-11</th><th>CG-12</th></tr>
<tr><td>0100</td><td></td><td>R115</td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>0100</td><td></td><td>R124</td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>0100</td><td></td><td>R133a</td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5200</td><td>200</td><td>R113</td><td>C</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>0100</td><td></td><td>염화 삼불화 메탄(R13)</td><td>A</td><td></td><td></td><td>P</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2200</td><td>350</td><td>시아노전</td><td></td><td></td><td></td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>0303</td><td>80</td><td>시아노전 염소</td><td colspan="11">실린더에 충전 금지</td></tr>
<tr><td>2100</td><td></td><td>시클로 부탄</td><td></td><td>M</td><td></td><td></td><td></td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2100</td><td>220,000</td><td>시클로 프로판</td><td>A</td><td>M</td><td></td><td></td><td></td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2160</td><td></td><td>중수소</td><td>N</td><td></td><td></td><td>J</td><td>J</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>0213</td><td>3,120</td><td>염화 중수소</td><td></td><td></td><td></td><td>B</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>0203</td><td>1,100</td><td>불화 중수소</td><td colspan="11">요구사항 없음</td></tr>
<tr><td>2301</td><td>2</td><td>셀렌화 중수소</td><td colspan="11">실린더에 충전 금지</td></tr>
<tr><td>2201</td><td>710</td><td>황화 중수소</td><td></td><td>B</td><td></td><td>B/C</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5360</td><td>80</td><td>디보란</td><td colspan="11">실린더에 충전 금지</td></tr>
<tr><td>1100</td><td>27,000</td><td>*<br>이브로모 이불화 에탄</td><td colspan="11">요구사항 없음</td></tr>
<tr><td>0100</td><td>27,000</td><td>*<br>할론 1202(R12B2)</td><td colspan="11">요구사항 없음</td></tr>
<tr><td>0100</td><td></td><td>할론 2402(R114B2)*</td><td>I</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>I</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>0100</td><td></td><td>1,2 이염화 이불화 에틸렌*</td><td colspan="11">요구사항 없음</td></tr>
<tr><td>0100</td><td></td><td>이염화 이불화 메탄(R12)</td><td>A</td><td>M</td><td>M</td><td></td><td></td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>0100</td><td></td><td>R500</td><td>A</td><td>M</td><td>M</td><td></td><td></td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>0200</td><td></td><td>1,2 이염화에틸렌(R1130)*</td><td colspan="11">요구사항 없음</td></tr>
<tr><td>0100</td><td></td><td>*<br>이염화 불화 메탄(R21)</td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

# P - 48 - 2012

# <별표 2>	가스별 사용 가능한 과압방지장치(계속)

<table>
<tr><th>FTSC 코드</th><th>LC 50(ppm)</th><th>가스명칭</th><th>CG-1</th><th>CG-2</th><th>CG-3</th><th>CG-4</th><th>CG-5</th><th>CG-7</th><th>CG-8</th><th>CG-9</th><th>CG-10</th><th>CG-11</th><th>CG-12</th></tr>
<tr><td>0100</td><td></td><td>RC316*</td><td colspan="11">요구사항 없음</td></tr>
<tr><td>2100</td><td></td><td>이염화 메탄</td><td colspan="11">요구사항 없음</td></tr>
<tr><td>2203</td><td>314</td><td>*<br>이염화 실란</td><td></td><td></td><td></td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>0100</td><td></td><td>R114a *</td><td>T</td><td>M</td><td>M</td><td></td><td></td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>0100</td><td></td><td>이염화 사불화 에탄(R114) *</td><td>T</td><td>M</td><td>M</td><td></td><td></td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>0100</td><td></td><td>*<br>R123</td><td colspan="11">요구사항 없음</td></tr>
<tr><td>3300</td><td>10</td><td>디에틸 아연*</td><td colspan="11">실린더에 충전 금지</td></tr>
<tr><td>2100</td><td></td><td>1,1 이불화 에탄(R152a)</td><td></td><td>M</td><td>M</td><td></td><td></td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2110</td><td></td><td>1,1 이불화 에틸렌(R1132a)</td><td>A</td><td></td><td></td><td>B</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2102</td><td></td><td>*<br>무수 디메틸 아민</td><td colspan="11">요구사항 없음</td></tr>
<tr><td>2100</td><td></td><td>디메틸 에테르</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2100</td><td>5,000 이상</td><td>디메틸 실란*</td><td colspan="11">요구사항 없음</td></tr>
<tr><td>2100</td><td></td><td>*<br>2,2 디메틸 프로판</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>0303</td><td>2</td><td>디포스겐</td><td colspan="11">실린더에 충전 금지</td></tr>
<tr><td>2110</td><td></td><td>에탄</td><td>E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2100</td><td></td><td>*<br>에틸 아세틸렌</td><td></td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2100</td><td></td><td>*<br>염화 에틸</td><td></td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>0303</td><td>36</td><td>에틸 이염화 아르신</td><td colspan="11">실린더에 충전 금지</td></tr>
<tr><td>2160</td><td></td><td>에틸렌</td><td>E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5200</td><td>2,920</td><td>*<br>산화 에틸렌</td><td colspan="11">미국 49 CFR 173.323 참조</td></tr>
<tr><td>2100</td><td></td><td>*<br>에틸 에테르</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2100</td><td></td><td>불화 에틸</td><td></td><td></td><td></td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2100</td><td></td><td>에틸 멀캡탄</td><td colspan="11">요구사항 없음</td></tr>
</table>

# P - 48 - 2012

# <별표 2>	가스별 사용 가능한 과압방지장치(계속)

<table>
<tr><th>FTSC 코드</th><th>LC 50(ppm)</th><th>가스명칭</th><th>CG-1</th><th>CG-2</th><th>CG-3</th><th>CG-4</th><th>CG-5</th><th>CG-7</th><th>CG-8</th><th>CG-9</th><th>CG-10</th><th>CG-11</th><th>CG-12</th></tr>
<tr><td>4243</td><td>185</td><td>불소</td><td colspan="11">실린더에 충전 금지</td></tr>
<tr><td>2200</td><td>622</td><td>게르마늄</td><td></td><td></td><td></td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>0203</td><td></td><td>4불화 게르마늄</td><td colspan="11">실린더에 충전 금지</td></tr>
<tr><td>0160</td><td></td><td>헬륨</td><td>A</td><td></td><td></td><td>B</td><td>B</td><td>A</td><td></td><td></td><td>B</td><td>A</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>헤륨/산소 혼합물</td><td>A</td><td></td><td></td><td>B</td><td>B</td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2300</td><td>10</td><td>7불화 브티로 니트릴</td><td colspan="11">실린더에 충전 금지</td></tr>
<tr><td>0100</td><td></td><td>6불화 프로판</td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>0203</td><td>470</td><td>6불화 아세톤</td><td></td><td>T</td><td></td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2100</td><td>5,000 이상</td><td>6불화 시크로부텐</td><td></td><td></td><td></td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>0100</td><td></td><td>6불화 에탄(R116)</td><td>A</td><td></td><td></td><td>B</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>0100</td><td></td><td>6불화 프로필렌(R1216)</td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2160</td><td></td><td>수소</td><td>N</td><td></td><td></td><td>J</td><td>J</td><td>N</td><td></td><td></td><td>J</td><td>N</td><td></td></tr>
<tr><td>2130</td><td></td><td>급속합금에 함침된 수소</td><td>K</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>K</td><td>L</td><td>L</td><td>L</td></tr>
<tr><td>0203</td><td>2,860</td><td>브롬화 수소</td><td></td><td></td><td></td><td>B</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>0213</td><td>3,120</td><td>염화 수소</td><td></td><td></td><td></td><td>B</td><td></td><td></td><td>Q</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5301</td><td>140</td><td>시안화 수소</td><td colspan="11">실린더에 충전 금지</td></tr>
<tr><td>0203</td><td>1,276</td><td>*<br>불화 수소</td><td colspan="11">요구사항 없음</td></tr>
<tr><td>0203</td><td>2,860</td><td>요드화 수소</td><td></td><td></td><td></td><td>B</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2301</td><td>2</td><td>셀렌화 수소</td><td colspan="11">실린더에 충전 금지</td></tr>
<tr><td>2201</td><td>712</td><td>황화 수소</td><td></td><td>T</td><td></td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4303</td><td>120</td><td>*<br>5불화 요오드</td><td colspan="11">실린더에 충전 금지</td></tr>
<tr><td>0203</td><td></td><td>요오드화 메탄</td><td colspan="11">요구사항 없음</td></tr>
<tr><td>2100</td><td></td><td>이소 부탄</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

# P - 48 - 2012

# <별표 2>	가스별 사용 가능한 과압방지장치(계속)

<table>
<tr><th>FTSC 코드</th><th>LC 50(ppm)</th><th>가스명칭</th><th>CG-1</th><th>CG-2</th><th>CG-3</th><th>CG-4</th><th>CG-5</th><th>CG-7</th><th>CG-8</th><th>CG-9</th><th>CG-10</th><th>CG-11</th><th>CG-12</th></tr>
<tr><td>2100</td><td></td><td>이소 부틸렌</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>0160</td><td></td><td>크맆톤</td><td>A</td><td></td><td></td><td>B</td><td>B</td><td>A</td><td></td><td></td><td>B</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>0303</td><td></td><td>디클로로 2-염화비닐 아르신</td><td colspan="11">실린더에 충전 금지</td></tr>
<tr><td>2160</td><td></td><td>메탄</td><td>N</td><td></td><td></td><td>J</td><td>J</td><td>N</td><td></td><td></td><td>J</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2100</td><td></td><td>메틸 아세틸렌</td><td></td><td>M</td><td></td><td></td><td></td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>0200</td><td>850</td><td>*<br>메틸 브롬</td><td colspan="11">요구사항 없음</td></tr>
<tr><td>2100</td><td></td><td>3-메틸 1-부텐*</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2100</td><td>8,300</td><td>염화 메틸</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>0303</td><td></td><td>메틸 디클로로 아르신</td><td colspan="11">실린더에 충전 금지</td></tr>
<tr><td>2300</td><td></td><td>이황화 메틸</td><td colspan="11">요구사항 없음</td></tr>
<tr><td>2203</td><td></td><td>브롬화 메틸렌*</td><td colspan="11">요구사항 벗음</td></tr>
<tr><td>2110</td><td></td><td>불화 메틸</td><td></td><td></td><td></td><td>B</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2110</td><td></td><td>불화 메틸렌(R32)</td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2100</td><td></td><td>*<br>메틸 포름산염</td><td colspan="11">요구사항 없음</td></tr>
<tr><td>0303</td><td></td><td>요오드화 메틸*</td><td colspan="11">요구사항 없음</td></tr>
<tr><td>2201</td><td>1,350</td><td>메틸 멀캡탄</td><td colspan="11">요구사항 없음</td></tr>
<tr><td>2100</td><td>5,000 이상</td><td>메틸 실란</td><td></td><td></td><td></td><td>B</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2100</td><td></td><td>황화 메틸</td><td colspan="11">요구사항 없음</td></tr>
<tr><td>2102</td><td></td><td>모노에틸 아민*</td><td colspan="11">요구사항 없음</td></tr>
<tr><td>2102</td><td></td><td>무수 모노메틸 아민</td><td colspan="11">요구사항 없음</td></tr>
<tr><td>0303</td><td>4</td><td>겨자 가스</td><td colspan="11">실린더에 충전 금지</td></tr>
<tr><td>2160</td><td></td><td>천연가스</td><td>N</td><td></td><td></td><td>J</td><td>J</td><td>N</td><td></td><td>X</td><td>J</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>0160</td><td></td><td>네온</td><td>A</td><td></td><td></td><td>B</td><td>B</td><td>A</td><td></td><td></td><td>B</td><td></td><td></td></tr>
</table>

# P - 48 - 2012

# <별표 2>	가스별 사용 가능한 과압방지장치(계속)

<table>
<tr><th>FTSC 코드</th><th>LC 50(ppm)</th><th>가스명칭</th><th>CG-1</th><th>CG-2</th><th>CG-3</th><th>CG-4</th><th>CG-5</th><th>CG-7</th><th>CG-8</th><th>CG-9</th><th>CG-10</th><th>CG-11</th><th>CG-12</th></tr>
<tr><td>2300</td><td>20</td><td>니켈 카보닐*</td><td colspan="11">실린더에 충전 금지</td></tr>
<tr><td>4361</td><td>115</td><td>질산 산화물</td><td colspan="11">실린더에 충전 금지</td></tr>
<tr><td>0160</td><td></td><td>질소</td><td>A</td><td></td><td>B</td><td>B</td><td>B</td><td>A</td><td></td><td></td><td>B</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4301</td><td>115</td><td>이산화 질소*</td><td colspan="11">실린더에 충전 금지</td></tr>
<tr><td>4301</td><td></td><td>사산화 질소*</td><td colspan="11">실린더에 충전 금지</td></tr>
<tr><td>4160</td><td>6.700</td><td>삼불화 질소</td><td></td><td></td><td></td><td>T</td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4301</td><td>115</td><td>삼산화 질소</td><td colspan="11">실린더에 충전 금지</td></tr>
<tr><td>0303</td><td>35</td><td>염화 니트로실</td><td colspan="11">요구사항 없음</td></tr>
<tr><td>0303</td><td></td><td>불화 니트로실</td><td colspan="11">실린더에 충전 금지</td></tr>
<tr><td>4110</td><td></td><td>질소 산화물</td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>0303</td><td></td><td>불화 니트릴</td><td colspan="11">실린더에 충전 금지</td></tr>
<tr><td>0100</td><td></td><td>팔불화 시이크로부탄(RC318)</td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>0200</td><td></td><td>*<br>팔불화 시이크로펜텐(C5F8)</td><td colspan="11">요구사항 없음</td></tr>
<tr><td>0100</td><td></td><td>팔불화 프로판(R218)</td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4060</td><td></td><td>산소</td><td>A</td><td></td><td></td><td>B</td><td>B</td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4343</td><td>2.6</td><td>이불화 산소</td><td colspan="11">실린더에 충전 금지</td></tr>
<tr><td>4330</td><td>9</td><td>R13에 용해된 오존</td><td colspan="11">실린더에 충전 금지</td></tr>
<tr><td>3300</td><td>10</td><td>오붕소(펜타 보란)*</td><td colspan="11">실린더에 충전 금지</td></tr>
<tr><td>0100</td><td></td><td>오불화 에탄(HFC-125)</td><td>A</td><td>M</td><td>M</td><td></td><td></td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2300</td><td>10</td><td>오불화 프로피오니트릴</td><td colspan="11">실린더에 충전 금지</td></tr>
<tr><td>4203</td><td>770</td><td>과염화 불소</td><td></td><td></td><td></td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2200</td><td></td><td>과불화 부타디엔</td><td></td><td></td><td></td><td>B</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>0100</td><td></td><td>*<br>과불화 부탄</td><td></td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

# P - 48 - 2012

# <별표 2>	가스별 사용 가능한 과압방지장치(계속)

<table>
<tr><th>FTSC 코드</th><th>LC 50(ppm)</th><th>가스명칭</th><th>CG-1</th><th>CG-2</th><th>CG-3</th><th>CG-4</th><th>CG-5</th><th>CG-7</th><th>CG-8</th><th>CG-9</th><th>CG-10</th><th>CG-11</th><th>CG-12</th></tr>
<tr><td>0100</td><td>12,000</td><td>과불화 2-부텐*</td><td></td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>0303</td><td>5</td><td>염화 페닐카빌아민</td><td colspan="11">실린더에 충전 금지</td></tr>
<tr><td>0303</td><td>5</td><td>포스겐</td><td colspan="11">실린더에 충전 금지</td></tr>
<tr><td>3310</td><td>20</td><td>포스핀</td><td colspan="11">실린더에 충전 금지</td></tr>
<tr><td>0203</td><td>255</td><td>오불화 인</td><td></td><td></td><td></td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>0203</td><td>425</td><td>삼불화 인</td><td></td><td></td><td></td><td>B</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2100</td><td></td><td>프로판</td><td></td><td></td><td>M</td><td></td><td></td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2100</td><td></td><td>프로필렌</td><td></td><td></td><td></td><td>AA</td><td></td><td>A</td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3160</td><td>19,000</td><td>실란</td><td></td><td></td><td></td><td>D</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>0203</td><td>750</td><td>*<br>사염화 규소</td><td colspan="11">요구사항 없음</td></tr>
<tr><td>0263</td><td>450</td><td>사불화 규소</td><td></td><td></td><td></td><td>T</td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5300</td><td>20</td><td>스티빈(Stibine)</td><td colspan="11">실린더에 충전 금지</td></tr>
<tr><td>0201</td><td>2,520</td><td>이산화 황</td><td></td><td>B</td><td></td><td>C</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>0100</td><td></td><td>육불화 황</td><td>A</td><td></td><td></td><td>B</td><td>B</td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>0303</td><td>40</td><td>사불화 황</td><td colspan="11">실린더에 충전 금지</td></tr>
<tr><td>0200</td><td>3,020</td><td>황산 불화염</td><td></td><td>B</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>0100</td><td></td><td>사염화 메탄</td><td colspan="11">요구사항 없음</td></tr>
<tr><td>0100</td><td></td><td>1,1,1,2 사불화에탄(R134a)</td><td>A</td><td>M</td><td>M</td><td></td><td></td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5100</td><td></td><td>사불화 에틸렌(R1114)</td><td>A</td><td></td><td></td><td>B</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4340</td><td>100</td><td>사불화 히드라진</td><td colspan="11">실린더에 충전 금지</td></tr>
<tr><td>0160</td><td></td><td>사불화 메탄(R-14)</td><td>A</td><td></td><td></td><td>B</td><td>B</td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2200</td><td></td><td>사메틸 납*</td><td></td><td></td><td></td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>0100</td><td></td><td>*<br>삼염화 불화 메탄(R11)</td><td colspan="11">요구사항 없음</td></tr>
</table>

# P - 48 - 2012

# <별표 2>	가스별 사용 가능한 과압방지장치(계속)

<table>
<tr><th>FTSC 코드</th><th>LC 50(ppm)</th><th>가스명칭</th><th>CG-1</th><th>CG-2</th><th>CG-3</th><th>CG-4</th><th>CG-5</th><th>CG-7</th><th>CG-8</th><th>CG-9</th><th>CG-10</th><th>CG-11</th><th>CG-12</th></tr>
<tr><td>0100</td><td></td><td>삼염화 에틸렌</td><td colspan="11">요구사항 없음</td></tr>
<tr><td>2203</td><td>1,040</td><td>*<br>삼염화 실란</td><td colspan="11">요구사항 없음</td></tr>
<tr><td>0100</td><td></td><td>*<br>R113a</td><td colspan="11">요구사항 없음</td></tr>
<tr><td>0100</td><td></td><td>R113*</td><td colspan="11">요구사항 없음</td></tr>
<tr><td>3300</td><td>10</td><td>삼에틸 알루미늄</td><td colspan="11">실린더에 충전 금지</td></tr>
<tr><td>3200</td><td>1,400</td><td>삼에틸 붕소</td><td></td><td></td><td></td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2200</td><td>500</td><td>삼불화 아세토니트릴</td><td></td><td></td><td></td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>0203</td><td>208</td><td>삼불화 아세틸 염화물</td><td colspan="11">실린더에 충전 금지</td></tr>
<tr><td>2100</td><td></td><td>1,1,1삼불화 에탄(R143a)</td><td></td><td>M</td><td></td><td></td><td></td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>0110</td><td></td><td>삼불화 메탄(HFC-23)</td><td>A</td><td></td><td></td><td>B</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4363</td><td></td><td>삼불화 메틸 하이포 형석</td><td colspan="11">실린더에 충전 금지</td></tr>
<tr><td>0200</td><td></td><td>삼불화 메틸 요오드</td><td></td><td></td><td></td><td>B</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2102</td><td>7,000</td><td>*<br>트리메틸 아민</td><td colspan="11">요구사항 없음</td></tr>
<tr><td>2100</td><td>5,000 이상</td><td>*<br>트리메틸 실란</td><td colspan="11">요구사항 없음</td></tr>
<tr><td>3300</td><td>20</td><td>트리메칠 스티빈</td><td colspan="11">실린더에 충전 금지</td></tr>
<tr><td>0203</td><td>213</td><td>*<br>육불화 텅그스텐</td><td colspan="11">요구사항 없음</td></tr>
<tr><td>0303</td><td></td><td>*<br>육불화 우라늄</td><td colspan="11">실린더에 충전 금지</td></tr>
<tr><td>5100</td><td>5,000 이상</td><td>브롬화 비닐*</td><td></td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5100</td><td>5,000 이상</td><td>염화 비닐</td><td></td><td>B</td><td></td><td></td><td></td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5100</td><td>5,000 이상</td><td>불화 비닐</td><td></td><td></td><td></td><td>B</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5100</td><td>5,000 이상</td><td>비닐 메틸 에테르</td><td></td><td>B</td><td></td><td></td><td></td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>0160</td><td></td><td>제논</td><td>A</td><td></td><td></td><td>B</td><td></td><td>A</td><td></td><td></td><td>B</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="14">* 비압축가스</td></tr>
</table>

# P - 48 - 2012

주석) 1. 가스명칭의 설명

할론 1211(R12B1) ; Bromochlorodifluoromethane

할론 1011

; Bromochloromethane

HBFC 22B1

; Bromodifluoromethane

R113B1

; Bromotrifluoroethylene

할론 1301(R13B1) ; Bromotrifluoromethane

R502

; Chlorodifluoromethane/Chlororpentafluoroethane (Mixture)

RC317

; Chloroheptafluorocyclobutane

R115

; Chloropentafluoroethane

R124

; 1-Chloro-1,2,2,2-Tetrafluoroethane

R133a

; 1-Chloro-2,2,2-Trifluoroethane

R1113

; Chlorotrifluoroethylene

할론 1202(R12B2) ; Dibromodifluoromethane

할론 2402(R114B2); 1,2 Diboromotetrafluoroethane

R500

; Dichlorodifluoromethane/Difluoroethane Mixture

RC316

; 1,2 Dichlorohexafluorocyclobutane

R114a

; 1,1 Dlchlorotetrafluoroethane

R123

; 2,2 Dichloro-1,1,1-Trifluoroethane

R113a

; 1,1,1 Trichlorotrifluoroethane

R113

; 1,1,2 Trichlorotrifluoroethane

2. 표에 상용된 영자의 정의
A ; 길이에 상관없이 실린더 및 튜브의 한쪽 끝단에만 과압방지장치를 설치 함.

B ; 실린더인 경우에는 한쪽 끝단에만, 튜브인 경우에는 양 끝단에 과압방지장치를 설치 함.

C ; 시험압력이 20,680 kPa 이상인 실린더 및 튜브에 설치하고 한쪽 끝단에만 설치 함. 또한 파열판의 파열압력은 최소한 실린더의 최소시험압력의 75% 이상어야 함.

D ; 튜브인 경우에는 양 끝단에 설치, 공칭물용량이 50 L 초과 그리고/또는 충전압력이 20 ℃에서 8.6 MPa 이상인 실린더는 한쪽 끝단에 설치.

공칭물용량이 50 L 아하 또는 충전압력이 20 ℃에서 8.6 MPa 미만인 실린더에는 과압방지장치가 펼요 없음.

E ; 길이에 상관없이 실린더 및 튜브의 한쪽 끝단에만 과압방지장치를 설치 함.

가스가 실린더, 튜브 또는 사람 쪽으로 방출되는 것을 방지하기 위하여 토출구는 위로 향하여야 하며 토출에 방해를 주지 않도록 설치하여야 함.

F ; 특수 사이즈의 실린더에 설치하는 과압방지장치의 수량 및 위치는 화재시험결과에 적합하여야 함. 실린더의 형태, 충전재 및 과압방비장치의 수량을 변경하는 경우에는

승인 받아야 함. 화재시험은 미국압축가스협회(CGA C-12)에서 규정하는 방법에 따라야 함.

G ; 길이에 상관없이 오직 실린더에만 적용하고 한쪽 끝단에만 설치 함. 미국 법규(49 CFR 173.316(b))에서 규정하는 압력조정장치를 설치할 수 있음. 진공보온한 경우에는 이

# P - 48 - 2012

조정장치는 104 kPa 미만의 각인된 사용압력의 1.25배 이하의 실린더 압력에 설정하고 크기를 결정하여야 함. 보온 자켓에는 172 kPa 미만에서 작동하고 실린더의 물용

량으로 0.171 ㎟/㎏ 이상인 최소 단면적을 가지는 압력으로 작동되는 장치를 설치하여야 함.

H ; 목(Neck)을 제외한 실린더의 길이가 1,400 ㎜ 이상인 경우에는 양끝 단에 과압방지장치를 설치하여야 함. 보통 염소용 실린더의 길이는 1,400 ㎜ 미만임.

J ; 실린더인 경우에는 힌쪽 끝단에 설치 함. 튜브인 겨우에는 양끝 단에 설치 하하며 각 장치는 가스가 실린더, 튜브 또는 사람 쪽으로 방출되는 것을 방지하기 위하여 토출구

는 위로 향하여야 하며 토출에 방해를 주지 않도록 설치하여야 함.

K ; 지름이 115 ㎜ 미만이고 젠체 길이가 305 ㎜ 미만인 실린더에만 적용.

L ; 특별히 규정하지 않은 경우에는 CG-10 과 CG-11을 병렬로 설치하여야 함.

M ; CG-7과 함께 사용 함.(5.3.1 참조)

N ; 튜브의 한쪽 끝단에만 설치 함. 가스가 실린더, 튜브 또는 사람 쪽으로 방출되는 것을 방지하기 위하여 토출구는 위로 향하여야 하며 토출에 방해를 주지 않도록 설치하여

야 함.

P ; 튜브에만 사용하며 양 끝단에 설치 함.

Q ; CG-8과 함께 병렬로 설치가 허용 됨. 길이와 관계없이 실린더의 한쪽 끝단에만 허용 됨.

R ; 가용전 프러그 장치는 실린더의 최고사용압력이 최대 41.4 MPa 이하인 경우에 사용. 실린더인 경우에는 한쪽 끝단에 튜브인 경우에는 양 끝단에 설치 함.

T ; 규정에는 과압방지장치가 필요하지 않음. 과압방지장치를 임의로 설치하는 경우에 적용 함.

W ; CG-1과 병렬로 사용 함.(5.1.5 참조)

X ; 실린더의 최고사용압력이 최대 41.4 MPa 이하인 경우에 CG-7과 병렬로 설치(5.1.5 참조)

Y ; 실린더의 용량이 454 ㎏인 실린더에만 허용 됨. 목을 제외한 실린더의 길이가 1,650 ㎜인 경우에는 양 끝단에 설치하여야 함. 길이가 짧은 실린더의 경우에는 최소시험압력

이 20,880 kPa 이상인 실린더에 허용하며 한쪽 끝단에 설치. 파열판의 파열압력은 최소한 실린더의 최소시험압력의 75% 이상이어야 함.

Z ; 목을 제외한 길이가 1,400 ㎜ 이상인 실린더에는 CG-4의 설치는 허용하지 않음.

AA ; 시험압력이 2,070 kPa 이상인 실린더에 사용 가능. 목을 제외한 길이가 1,650 ㎜ 이상인 실린더는 양 끝단에 설치하여야 함.

# P - 48 - 2012

### <별표-3> CTC/DOT-4L 및 TC-4LM 실린더용 파열판의 공칭 파열압을 위한  및   값

<table>
<tr><th rowspan="2">충진물</th><th colspan="3">SI 단위계</th><th colspan="3">FPS 단위계</th></tr>
<tr><td>주1<br>압 력</td><td> 값</td><td> 값</td><td>주1<br>압 력</td><td> 값</td><td> 값</td></tr>
<tr><td>초저온 액체 알곤</td><td>6901,3802,0702,760</td><td>5.95<br>6.88<br>8.05<br>10.44</td><td>7048239781,288</td><td>100200300400</td><td>10.2<br>11.8<br>13.8<br>17.9</td><td>59.0<br>69.0<br>82.0<br>108.0</td></tr>
<tr><td>초저온 액체 헬륨</td><td>1,380</td><td>30.62</td><td>-</td><td>200</td><td>52.5</td><td>-</td></tr>
<tr><td>초저온 액체 수소</td><td>345690</td><td>5.02<br>6.18</td><td>546668</td><td>50100</td><td>8.6<br>10.6</td><td>45.8<br>56.0</td></tr>
<tr><td>초저온 액체 네온</td><td>6901,3802,070</td><td>9.92<br>12.13<br>16.33</td><td>1,0971,3521,824</td><td>100200300</td><td>17.0<br>20.8<br>28.0</td><td>92.0<br>113.4<br>153.0</td></tr>
<tr><td>초저온 액체 질소</td><td>6901,3802,0702,760</td><td>5.95<br>6.88<br>8.05<br>10.44</td><td>7048239781,288</td><td>100200300400</td><td>10.2<br>11.8<br>13.8<br>17.9</td><td>59.0<br>69.0<br>82.0<br>108.0</td></tr>
<tr><td>초저온 액체 산소</td><td>6901,3802,0702,760</td><td>5.95<br>6.88<br>8.05<br>10.44</td><td>7048239781,288</td><td>100200300400</td><td>10.2<br>11.8<br>13.8<br>17.9</td><td>59.0<br>69.0<br>82.0<br>108.0</td></tr>
</table>

주) 1. 공칭파열압력 또는 명목흐름압력(SI 단위계는
2. 표에서 보여주는 압력보다 작은 경우에는 보간법에 의하여 구한다.
3. 표에서 보여주는 압력보다 큰 경우에는 다음 식에 의하여 계산한다.
(가) SI 단위계
 
 ×     
 
 
     
 
  
여기서,
 = 흐름조건에서의 잠열(kJ/㎏)
 = 충짐물의 비열비(

kPa(절대압), FPS 단위계는 psig)을 말한다.

,

)에 따른 상수(알 수 없는 경우에는 315 적용)

|||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 315 | 1.26 | 343 | 1.52 | 366 |
| 1.02 | 318 | 1.28 | 345 | 1.54 | 368 |
| 1.04 | 320 | 1.30 | 347 | 1.56 | 369 |
| 1.06 | 322 | 1.32 | 349 | 1.58 | 371 |
| 1.08 | 324 | 1.34 | 351 | 1.60 | 372 |
| 1.10 | 327 | 1.36 | 352 | 1.62 | 374 |
| 1.12 | 329 | 1.38 | 354 | 1.64 | 376 |
| 1.14 | 331 | 1.40 | 356 | 1.66 | 377 |
| 1.16 | 333 | 1.42 | 358 | 1.68 | 379 |
| 1.18 | 335 | 1.44 | 359 | 1.70 | 380 |
| 1.20 | 337 | 1.46 | 361 | 2.00 | 400 |
| 1.22 | 339 | 1.48 | 363 | 2.20 | 412 |
| 1.24 | 341 | 1.50 | 364 | 2.50 | 428 |

###  = 흐름조건에서의 가스 온도(℃)

###  = 압축계수

###  = 가스의 분자량

# P - 48 - 2012

(나) FPS 단위계

###  

 

###  ×     

###  	,

###  

###      

###  

여기서,

###  = 흐름조건에서의 증발잠열(Btu/lb)

###  = 충짐물의 비열비()에 따른 상수(SI 단위계와 같음)

###  = 흐름조건에서의 가스 온도(℉)

###  = 압축계수

###  = 가스의 분자량
```
