# 전기울타리의 안전에 관한 기술지원규정

> **출처**: 한국산업안전보건공단 (KOSHA)
> **지침번호**: B-E-6-2025
> **원본 URL**: https://portal.kosha.or.kr/openapi/v1/file/down/FL00021380510/2
> **License**: 공공누리 출처표시 (변경금지)
> **추출 방식**: Tesseract OCR (한국어+영어, 200 DPI, v1.1.18) — scanned PDF 보강
> **주의**: OCR 정확도 ~90-95%. 표·이미지·서식 일부 손실. 정확 원본은 위 URL.

---

```ocr
KOSHA GUIDE
B - E - 6- 2025

fe)
eS

zK
=

2025. 3.

ay!
ho

re
o

re

To”



기술지원규정의 개요

2010년
2012년 4
2024년
2025년 1

4월
11월 기계

1월 표준제

aia 심의(
심의(개정)

관련규격 및 자료

KOSHA GUIDE
KOSHA GUIDE
KOSHA GUIDE
OM 2011/04 Blectrified security fences

KS C IEC 60335-2-76:2006(7}4-2 및 이와
2-76: 전기 SEE] S| 개별 요구사항)

한국전기설비규정(\(:) 핸드북

650(전기설비에 대한 세부 검사ㆍ점검기준)

전

전보건기준에 관한 규칙 제2편 제3장(전

기술지원규정에 대한 의견

(www.koshaor.kr)2] 기술지원규정 소관 분야별 문으

ㅇ 기술지원규정의 적용

re 므이느
또는 문의는

1

이

공표일자 : 2025년 3월 26일
제 정 자 : 한국산업안전보건공단 이사장

사한 전기기기의 안

개정)

전성



on

나” 1
적 용 범 위 ㅣ srecesssssccessssesecsnssecssnnseesnnnseesnnsseesnnseesnnaceesnssseessnsssessnatseeeounseesunaseesanseessnnseesnnases 1
0” 1
전기울타리 설치에 관한 일반사항 ………여아아아아애애애애여아아아아아어어이이이아아어어이이이이이이아아아 2
전기울타리의 위 협성 ceeeeeeeeeeteeesseeeceesneeseesneeeeessneeeesneeeesnmeeessnmeeessnneeesnneessssneeeeenneeey 4
예 방 대 책. seeesesseeeesssecessnecessnseessnneeessnecesnneessnneeessnecessneeesaneeseeesnseceesnneeesaneeessnneessnnecs 4



KOSHA GUIDE

B - E - 6 - 2025

전기울타리의 안전에 관한 기술지원규정

1. 목적
이 규정은 목장, 논밭 등 옥외에서 가축의 탈출 또는 야생짐승의 침입을 막기 위해 설계된
전기울타리를 사용할 경우 알아야 할 기술적 사항을 정함을 목적으로 한다

2. 적용범위

이 규정은 정격 전압이 250 [V] 이하의 동물용 전기울타리에 적용한다.

3. 용어의 정의

(1) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

(가) “전기울타리04160010 16008)"라 함은 AHS 간헐적으로 흐르게 하는 철선 울타리를 말한다.
일반적으로 목장, 논밭, 등 옥외의 가축의 탈출 또는 야생짐승의 침입을 막기 위해

(나) “414(Electric 50000”이라 함은 충전부가 노출된 전선이나 기기 등에 최소한의 공기

절연거리 이내로 가깝게 접근하거나 접촉 시 발생하는 에너지 방출과 관련된 위험한

상태를 말한다.

im
ra

|

한의

(다) “안전거리(8808 0500008)"라 함은 보호 기구가 위험 지역으로부터 놓여지게 될 최소
거리를 말한다.

(라) “이격   거리 (Clearance)”2} 함은 두 5
측정된 Ags 말한다.

(2) 그 밖에 이 지침에서 사용하는 용어
제외하고는 산업안전보건             법
정하는 바에 따른다.

iS

No 에
N

10


KOSHA GUIDE

B - E - 6 - 2025

4. 전기울타리 설치에 관한 일반사항

(1) 전기울타리는 사람이 출입하지 않는 곳에 시설하고 목장-논밭 등 욱외에서 Ase) 점입

또는 가축의 탈출을 방지하는 목적 이외에는 시설할 수 없다.

(2) 전기울타리는 기존 또는 ALS 벽이나 울타리 상단 및 안쪽에 10 om 간격의 수평으로
고정된 평행 스프링 강선 가닥으로 구성된다

(가) 전선은 일상적인 날씨/바람 조건하에서 처지지 않고, 서로 접촉할 수 없도록 팽팽

하게
(나) 전선은 사람의 손으로 쉽게 움직일 수 있고, 사람이 올라가기 위해 전선을 밝으면 전선은
처지게 되어 서로 단락될 수 있다

(다) 절연부싱은 사람이 전기울타리를 올라가고자 하는 경우에 떨어지도록 설계되어 있어야
한다.

(3) 7

선은 최대 3m 간격으로 떨어져 있는 울타리 기동에 부착된 플라스틱 절연부싱을

\



KOSHA GUIDE

B - E - 6 - 2025

(5) 24 전기울타리에는 전원과 제어장치가 있다. <그림 2>과 같은 보안용 전기울타리는 전압이
AAA 있을 때 지속적으로 감시하고, 침입자가 AAS 자르거나 접근을 시도하는
사실이 감지되면 현장이나 다른 관계자에게 경보하기 위하여 경보시스템을 동작시키도록
설계되어야 한다

>

0 전                     <
>

Ly                 <

>

(6) 전기울타리 부품들은 안전성이 보장되는 것으로 선택되고 제작되어야 한다.

(7) 전기울타리를 설치함에 있어서 설비의 안전을 보장하기 위하여 제조사에서 제공하는 매뉴얼
이나 설계된 설치 절차에 따라 설치하여야 한다.

0

(8) 제조사는 교육과 계약서를 통하여 설치작업의 RES 엄격하게 수행하여야 한다.

5. 전기울타리의 위험성
(1) 전기울타리와의 접촉으로 인해 감전, 추락 등이 발생할 수 있다.

(2)     이 전   8기울타미에 걸치거나 끼이게 되고 스스로 쉽게 움직일 수 없는 상황이 발생되면

사람
탈진으로 인한 사망의 가능성이 있다.

(3) 6항 (1)호의 (나)에서 언급한 이격거리가 보장되지 않는 곳에서는 반복 전격에 의하여 의식을

잃을 수 있다

가


KOSHA GUIDE
B - E - 6 - 2025

6. 예방대책

) 전기보안용 전기울타리를 위한 설계 및 설치 표준들

(가) 전원의 출력은 최대 5 ]로 제한되어야 한다.

(나) 전기울타리는 사람이 전기울타리에 간히거나 달라붙었을 때 자력으로 빠져나갈 수 있도록
설계되거나 전기울타리 부품들의 간격을 조절하여 설치하여야 한다. <그림 3>는 사람이
Ale 것을 피할 수 있는 전기울타리 설7

접지                전 기
u

<그림 3> 전기울타리의 설계

D 보안용 ALE} 외부 일반 울타리 사이의 간격은 200 mm 이하이거나 1000 mm
이상이어야 한다.

@@ 가시가 BA 철사나 레이저와이어(면도날 같은 Azo] 달린 Seg 철선)는 전기
울타리의 일부분 또는 이웃에서 사용하지 않아야 한다.

) 외부에 전기가 흐르지 않는 격벽 또는 울타리는 최소한의 높이가 18 m 이상 이어야

한다.
(라) 외부 격벽에 개구부가 있는 경우에 격벽에 있는 모든 ver 위험영역에 대한 안전
거리를 <표 1>에 따라 확보하여야 한다. <표 1>에서 개방 6의 치수는 수직 열림의

측면부, 원형 열림의 지름, 홈 열림의 가장 좁은 치수ㅇ 14


KOSHA GUIDE

B - E - 6 - 2025

<표 1> 개구부의 안전거리

[단위 : mm]
신체 부위      그림        개방     = aa as
e<4     >2    >2    >2
4<e<6    >10    >5    >5
6<e<8    >20   >15    >5

8<e<l0      =80     225     =20

10<e<12     = 100     =80     =80

12<e<20     =120    =120    =120

20<e<30     =850" | 120    =120

30<e<40     = 850    = 200    =120

40<e<120          = 850          = 850          = 850

에

이면, 엄지 손가락이 정지할 것이고 안전

(마) 외부 격벽은 6항 0)

호의 (나와 6항 (1)호의 (라)의 요구사항을 위반하는 것을 방지

(바) 전기울타리 AS 구부려야할 필요가 있는 경우(<그럼 4> 참조)에서는 가능하다면


KOSHA GUIDE

B - E - 6 - 2025

내

—
—
CT, (TTA
a 2                      접 지
<그림 4> 전기울타리 상단을 구부리는 경우

(사) 근무시간 동안에 보안용 전기울타리가 충전되어 있는 경우에는 6항 (1)호의 (나)에서의
거리를 갖는 내부 격벽이 반드시 있어야 한다. 거리가 200 mm 이내인 경우, 내부 이
6항 (1)호의 (다)~(바)를 따라야 한다. 또한 이격거리가 1,000 mm 이상인 경우에는
간격을 연석이나 유사한 것으로 표시하여야 하고, 여유간격 1000 mm  Shoal
통로가 있어서는 안 된다

(아) 전기울타리의 설계는 인접한 2개의 가낙이 서로 연결되어 있을 때 감전의 HAYS 제거하여야
한다. 위혐성의 제거가 어려운 경우에는 그 위험성을 WEA) 줄여야 한다. 이것은 전원의 출력부
단자와 전기울타리의 전선가닥을 하나씩 번갈아 연결함으로써 위험성을 감소시킬
수 있다. 임의의 2개의 ?   인접한 ATS 서로 연결하면, 사람의 신체가 전기울타리와
접촉될 때 신체를 통해 감전전류가 흐르기 전에 한쪽 가닥에서 다른 가닥으로 역으로
충격전류가 흐르게 된다

(자) 모든 보안용 전기울타리에는 10 me 초과하지 않는 간격으로 경고표시를 확실하게
해야 한다.

0 경고표시는 외부 울타리를 향하여야 하고, 내부로부터 출입이 허가되는 곳에서는 내부
경고표시를 하여야 한다

@ 지면위에 표시할 높이는 15 m 이어야 하고, 어린이들이 존재하는 경우에는 08 ㅁ
높이에 다시 하여야 한다.

(차) 경고표시의 양쪽면 배경색은 노란색으로 하고 글자는 검은색 25 mm 이상의 크기로 양쪽면에
새겨져야 하며, 경고표시의 크기는 최소 100 mm x 200 mm 이어야 한다.

DO 새겨진 그림이나 글자는 지워지지 않아야 하고 <그림 5>와 같은 경고표시 또는 위험
표시 기호를 내용에 포함하여 전기울타리 AA 접근 가능한 모든 곳에 사람이 보기


KOSHA GUIDE

B - E - 6 - 2025

쉼도록 설치해야 한다.
@ 사람이 접촉할 우려가 있는 장소에 야간에 통전하는 경우 통전 BASS 시설해야
한다.

<그림 5> 전기울타리 경고표시의 예

(카) 보안용 전기울타리는 한개 이상의 전원 또는 동일전원의 독립된 회로들로부터 공
받아서는 안 된다. 만약에 분리된 w       |울타리가 동일 전원회로부터 공급받지

안용 전7
않는다면 그 전기울타리는 최소 2 me] 거리로 분리되어야 한다.

a

(타) 외부 격벽이 금속 울타리이고 보안용 전기울타리가 금속올타리에 의해 지지되면 지면
Oe AAG Selle) 임피던스는 10 으 을 추과해서는 안 된다. 이 요구조건들을 충족
시키기 위한 수단으로 접지 매트가 시설되어야 한다.

(가) 가공전선 부근에서 연결 리드선과 보안용 전기울타리의 AAS “가정용 및 이와 유사한
전기기기의 안전성-전기 울타리의 개별 요구사항(8 C TEC 60336-2-76)”"의 부속서 BBS]
지침을 따른다.

(하) 전기울타리 AS) 고압출력부를 접지할 필요가 있는 경우, 전원의 전극은 최소 지면에서
Lm 깊이에 삽입되어야 한다. ASS 전력보호설비와 피뢰설비, 그리고 전자설비 또는
전기통신설비의 보호를 위해 시설된 접지를 포함한 모든 다른 접지로부터 10 m 이상
떨어져 위치하여야 한다.

(A) 전기울타리의 전기도체는 전원전압에 AGES 절연되어야 하고 전용간선 또는 전용
전선관으로 설치되어야 한다.

(2) 전기울타리 설비는 6항 DSS 준수하여야 하며, 사용자는 가시가 돋친 철사나 레이저
와이어의 설치 또는 보안용 전기울타리 가까이에 전기올타리를 추가로 설치하는 등의
변경을 해서는 = of 된다.


KOSHA GUIDE
B - E - 6 - 2025

7. 검사자의 조치

(1) 검사자는 보안용 전기울타리의 설계나 설치 기준에 관한 6항의 사항들을 충족하는지에 대해

al

(2) 5 J 을 초과하는 AVS 사용하거나 또는 사람을 간히게 할 수 있는 전기울타리의 설계나
대해서는 적절한 강제조치가 필요하며,


KOSHA GUIDE

B - E - 6 - 2025

기술지원규정 개정 이력

L] 개정일 : 2025. 2. 3.

O HAA: 한국산업안전보건공단 전문기술실
ㅇ NAAM : 법령 개정에 따른 현행화

- 한국전기설비규정(6()에 따른 전기울타리 설치 금지 내용 반영
ㅇ 주요 개정내용

- “1. 목적, 2. 적용범위, 3. 용어의 정의” 내용 개정

- “4. 전기울타리 AX as 관한 일반사항” 의 내용 추가 및 삭제

“6. 예방대책”의 경고표시에 대한 내용 최신화

때

ㅇ 기술지원규정 영문 A (KSH-GUIDANCE-KOSHA GUIDE)2 = 재공표
```
