# 석면 해체제거 작업 지침

> **출처**: 한국산업안전보건공단 (KOSHA)
> **지침번호**: H-70-2020
> **원본 URL**: https://portal.kosha.or.kr/openapi/v1/file/down/FL00015883879/3
> **License**: 공공누리 출처표시 (변경금지)
> **추출 방식**: PDF → kordoc (라텔웍스 자체 도구, HTML 표 보존)
> **주의**: 이미지·일부 시각적 서식 손실 가능. 정확 원본은 위 URL.

---

```markdown
<table>
<tr><th colspan="5"></th></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td colspan="2">KOSHA GUIDE</td><td colspan="2" rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">H - 70 - 2020</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2">석면 해체 제거 작업 지침</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">2020.12<br>한국산업안전보건공단</td></tr>
</table>

안전보건기술지침의 개요
○ 작성자 : 박희련
○ 개정자 : 한국산업안전보건공단 기술총괄본부 법정사업부
○ 제·개정 경과
- 2009년 4월 산업보건분야 기준제정위원회 심의
- 2009년 5월 총괄기준제정위원회 심의
- 2012년 4월 산업보건관리분야 제정위원회 심의(개정, 법규 개정에 따른 정비)
- 2018년 10월 산업보건일반분야 제정위원회 심의(개정, 법규 개정에 따른 정비)
- 2019년 9월 산업보건일반분야 제정위윈회 심의(개정)
- 2020년 11월 산업보건일반분야 제정위윈회 심의(개정)
○ 관련규격 및 자료
- OSHA : 29CFR1926.1101 Subpart Z Toxic and Hazardous Substance
- EPA : 40CFR763 Subpart E Asbestos-Containing Materials in Schools
- 고용노동부고시 제2020-35호(보호구 안전인증 고시) 별표8의2(화학
물질용 보호복의 성능기준) 5형식
○ 관련법규 규칙 고시 등
- 산업안전보건법 제123조(석면 해체 제거 작업기준의 준수)
- 산 업안 전보 건기 준에 관한규칙제2장 제6절(석면 제조·사용 작업, 해체
제거작업 및 유지 관리 등의 조치기준) 제 477조 내지 제 497조 의3
○ 기술지침의 적용 및 문의
- 이 기술지침에 대한 의견 또는 문의는 한국산업안전보건공단 누리집
(www.kosha.or.kr)의 안전보건기술지침 소관 분야별 문의처 안내를 참고 하시기 바랍니다.
- 이 지침 내에서 인용된 관련규격, 자료, 법규 등에 관하여 최근 개정본이
있을 경우에는 해당 개정본의 내용을 참고하시기 바랍니다.
공표일자 : 2020년 12월 제정자 : 한국산업안전보건공단 이사장

## 석면해체 제거 작업지침

1. 목 적
이 지침은 산업안전보건기준에 관한 규칙(이하 ‘안전보건규칙’이라 한다) 제2장,

제6절(석면의 제조 사용 작업, 해체 제거 작업 및 유지 관리 등의 조치기준)

제477조 내지 제497조의3의 규정에 의해 근로자의 건강장해를 예방하고 안전한

작업을 위하여 석면의 해체 제거작업 표준을 정함을 목적으로 한다.

2. 적용범위
이 지침은 석면함유 설비 및 건축물을 해체 제거하는 작업을 업으로 하는

사업주와 그 작업을 수행하는 근로자에게 적용한다.

3. 용어의 정의
3.1 이 지침에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

(1) “석면”이라 함은 자연적으로 생성되며 섬유상 형태를 갖는 규산염(硅酸鹽)

광물류로서 악티노라이트석면, 안소필라이트석면, 트레모라이트석면, 청석면,

갈석면, 백석면 등 여섯 종의 물질을 말한다.

(2) “석면함유물질”이라 함은 석면이 중량기준 1 % 초과 함유된 물질을 말한다.

(3) “석면함유 설비 및 건축물”이라 함은 석면함유물질이 포함되어 있는 설비

및 건축물을 말한다.

(4) “분무된 석면”이라 함은 건축물 또는 시설의 내외부에 내화, 흡음, 단열, 장식

및 기타 용도를 위해 분무 미장 등의 방법으로 표면에 입혀진 석면을 말한다.

(5) “보온재”라 함은 건축물 또는 시설의 파이프, 덕트, 보일러, 탱크 등의 내

외부에

보온 단열을 목적으로 사용된 물질을 말한다.

(6) “내화피복재”라 함은 높은 온도에서도 타지 않도록 하기 위하여 물질의 표면에

덮어씌우는 물질을 말한다.

(7) “석면해체 제거작업”이라 함은 석면함유 설비 또는 건축물의 파쇄, 개 보수

등으로 인하여 석면분진이 흩날리거나 흩날릴 우려가 있고 작은 입자의 석면

폐기물이 발생되거나 발생될 우려가 있는 작업을 말한다.

(8) "고성능필터(High efficiency particulate air filter : HEPA filter)"라 함은 0.3 ㎛의

입자를 99.97 % 포집할 수 있는 성능을 가진 필터를 말한다.

(9) “음압기”라 함은 고성능필터가 달린 팬을 이용하여 작업장 내부 공기를 일정

유량으로 배기하여 석면해체 제거작업 공간 내부를 음압으로 유지하도록 하는

장치를 말한다.

(10) “음압기록장치”라 함은 석면해체 제거작업 공간 내외부의 압력 차이를 측정

기록할 수 있는 장비를 말한다.

(11) “사업주”라 함은 석면이 함유되어 있는 설비나 건축물의 해체 제거를

업으로 하는 자를 말한다.

(12) “글로브 백 작업(Glove bag operation)”이라 함은 폴리에틸렌 등 불침투성

재질의 비닐시트를 사용하며 안쪽으로 손 모양의 글로브에 손을 넣어서

석면해체 제거작업을 수행하는 것을 말한다.

3.2 그 밖에 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 이 지침에 특별한 규정이 있는

경우를 제외하고는 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙, 산업안전

보건기준에 관한 규칙 및 관련 고시에서 정하는 바에 의한다.

4. 석면해체 제거작업의 범위
4.1 분무된 석면의 해체 제거작업

철 구조물의 내화재로 빔, 기둥, 트러스 및 연결부위에 분무된 것과 장식목적의

마감재 또는 천장의 방음단열재로 분무된 석면 등을 해체 제거하는 작업

4.2 석면이 함유된 보온재 또는 내화피복재의 해체 제거작업

공기조화설비의 파이프, 보일러 또는 산업현장의 용광로, 전기로 등의 설비에

보온 단열성 및 내화성을 주기 위해 석면이 함유된 보온재 및 내화피복재 등을

붙이거나 코팅된 것을 해체 제거하는 작업

4.3 석면이 함유된 벽체, 바닥타일 및 천장재의 해체

제거작업

내화 및 방음을 목적으로 벽체, 바닥타일, 천장재 등으로 사용된 석면이 함유된

각종 건축자재 등을 해체 제거하는 작업

4.4 석면이 함유된 지붕재의 해체 제거작업

지붕재로서 방수를 목적으로 아스팔트를 접착제로 하여 석면이 함유된 아스팔트

휄트 및 루핑 등의 방수시트를 적층한 것과 단열목적의 석면이 함유된 판넬,

슬레이트 등을 해체 제거하는 작업

4.5 석면이 함유된 가스켓 등 기타 석면함유물질의 해체 제거작업

보일러, 용광로 및 전기로 등의 문 또는 개방부위, 고압의 스팀 라인에 설치된

가스켓, 석면 링, 펌프 및 밸브의 팩킹재 등을 해체 제거하는 작업

5. 석면해체 제거작업 전 준비사항
5.1 석면해체 제거작업계획 수립

(1) 석면해체 제거 작업계획에 포함될 내용

(가) 석면함유물질 사전조사내용

(나) 석면해체 제거작업 공사기간 및 투입인력

(다) 석면해체 제거작업의 절차 및 방법

사전조사결과 해체 제거할 석면함유물질별로 사용하는 도구 등 장비목록, 작업

순서 및 작업방법 등의 해체 제거방법

(라) 석면 비산방지 및 처리방법

등의 석면 비산방지방법

② 해체 제거작업과정에서 발생한 석면함유물질, 잔재물 및 부스러기의 처리방법

(마) 근로자 보호조치

해체 제거작업자의 건강보호를 위한 호흡보호구, 보호복, 보안경(반면형

방진마스크의 경우) 등 개인보호구와 위생설비 등 보호조치내용

(바) 기타사항

지정폐기물처리, 석면의 물질안전보건자료, 근로자에 대한 석면의 유해성

등에 대한 교육계획 등을 포함

(2) 작업계획의 주지

(가) 사업주는 석면해체 제거작업계획을 수립한 때에는 당해 작업근로자에게

그 내용을 서면, 게시 또는 교육 등을 통하여 주지시켜야 한다.

(나) 사업주는 당해작업 근로자 외에 석면해체

제거작업으로 인해 영향을 받을

우려가 있는 동일 건물 내의 근로자 및 입주자에게 해체

제거작업 실시계획

등에 대해 주지시켜야 한다.

5.2 경고표지의 설치

(1) 사업주는 석면해체 제거작업을 행하는 장소에는 <별지1>의 경고표지를 출입

구에 게시하여야 한다.

(2) 다만, 작업이 이루어지는 장소가 실외이거나 출입구가 설치되어 있지 아니한

경우에는 근로자가 보기 쉬운 장소에 게시하여야 한다.

(3) 또한, 석면해체 제거작업장에 접근이 가능한 인근 주민 및 통행자 등에게

석면해체 제거작업이 이루어지는 장소임을 상기시킬 수 있는 표지 등을 게시

하여야 한다.

5.3 개인보호구의 지급 착용

(1) 사업주는 석면해체

제거작업에 근로자를 종사하도록 하는 때에는 작업조건에

적절한 방진마스크(특등급만 해당)나 송기마스크 또는 전동식 호흡보호구

(방진마스크, 특등급만 해당), 고글형 보호안경, 신체를 감싸는 보호복 및 보호

장갑 등의 개인보호구를 작업 근로자 개인별로 지급하고 착용하도록 하여야 한다.

(2) 사업주는 호흡보호구를 지급할 때에는 작업근로자에게 다음의 교육을 실시

하여야 한다.

(가) 밀착도 자가점검(fit-check)방법

(나) 보호구의 이상유무 검사방법

(다) 사용방법

(라) 유지관리방법

(마) 오염물 세척 및 제거방법

(바) 보호구의 사용제한

(3) 사업주는 불침투성의 보호장갑, 보호복 및 보호신발을 지급하여야 한다.

5.4 석면해체 제거 장비 및 보호구

(1) 음압기

(가) 고성능필터를 장착하여야 한다.

(나) 전처리 필터를 고성능필터 앞쪽에 반드시 설치하여야 한다.

(다) 필터 차압 게이지를 설치하여야 한다.

(라) 음압기 내부를 밀폐하여 여과되지 않은 공기가 누설되지 않도록 하는 구조가

되어야 한다.

(마) 송풍기는 필터 뒤쪽에 설치하여야 한다.

(바) 이동시 음압기 내

외부의 석면이 비산하지 않도록 비산 방지 장치 혹은

설비를 갖추어야 한다.

(2) 음압기록장치

(나) 1분 간격으로 측정된 자료를 24시간 연속하여 1개월 이상 저장 가능한

자료 저장용량을 가질 것

(다) 1분 평균으로 측정된 작업장소과 외부와의 압력차가 0.508 ㎜H

2O이하 일 때

경보음이 작동하는 기능을 가질 것

(라) 측정 전 자체적으로 영점(Zero point)을 교정할 수 있는 기능을 갖출 것

(마) 결과물을 출력할 수 있는 기능을 가질 것

(3) 진공청소기

(가) 고성능필터를 장착해야 한다.

(나) 여과되지 않은 공기가 누설되지 않도록 하는 구조이어야 한다.

(다) 석면해체 제거작업 시 지속적으로 석면분진을 포집할 수 있는 충분한

모터성능을 가진 것이어야 한다.

(4) 호흡보호구

산업안전보건법 제34조에 따른 안전인증제품이어야 한다.

(5) 보호복

(가) 보호복은 근로자의 전신을 덮을 수 있고, 허리, 손목, 목이 조이는 구조로

머리덮개가 부착된 일회용 보호복이여야 한다.

(나) 습식작업에 사용할 수 있는 소재이어야 한다.

(다) 산업안전보건법 제34조에 따른 안전인증제품이어야 한다.

(라) 지퍼 부분은 지퍼덮개가 있어, 석면 분진이 유입되지 않는 구조로 되어야

한다.

(마) 봉제처리 부분을 통하여 석면이 침투하지 못하도록 봉제처리 후 코팅 방식,

테이핑 처리 또는 동등 성능 이상의 처리방식을 적용하여야 한다.

5.5 위생설비의 설치

(1) 사업주는 석면해체

제거 작업장소와 연결되거나 인접한 장소에 탈의실, 샤워실

및 보호복 갱의실 등의 위생설비를 설치하고 필요한 용품 및 용구를 비치

하여야 한다.

(2) 사업주가 실내의 석면 해체 제거작업장소에 위생설비를 설치하는 때에는 다음의

요건이 충족되어야 한다.

(가) 위생설비의 설치순서는 탈의실

→ 샤워실 → 보호복 갱의실 → 작업장 순으로

연결하여 설치하여야 한다.

(나) 각 실의 연결 복도의 출입구는 분진의 확산방지를 위해 폴리에틸렌 재질의

커튼을 설치하는 것이 바람직하다.

(다) 샤워실은 온 냉수가 공급되어야 한다.

(3) 작업전 출입순서

(가) 탈의실로 들어가 평상복을 벗고 보호복을 착용하고 호흡보호구를 검사 후

착용한다.

(나) 샤워실을 통해 갱의실로 들어가되, 샤워실에서 샤워를 하지 않는다.

(다) 보호복 갱의실에서 안전모, 보호신발 및 다른 장비를 착용한다.

(라) 작업장소로 들어간다.

(4) 작업 후 출입순서

(가) 작업장소를 떠나기 전에 작업자는 눈에 보이는 석면분진 등을 물걸레 등으로

세척하거나 고성능 진공청소기로 제거한다.

(나) 보호복 갱의실로 들어가 호흡보호구를 착용한 상태로 일회용 보호복을 벗고

재사용할 도구 및 장비를 보관한다.

(다) 샤워실로 들어가 호흡보호구를 착용한 상태로 샤워하고 재활용할 보호장구와

(5) 기타 해체 제거작업, 옥외작업 또는 작업장소 입구와 연결하여 탈의실, 샤워실,

작업복 갱의실 등의 위생설비를 설치하기에 현실적으로 곤란한 경우에는 별도

장소에 위생설비를 설치할 수 있다.

(가) 위생설비는 작업장소에 직접 연결되는 구조가 가장 이상적이다. 그러나 옥외

작업에서 작업특성상 작업장소에 인접하여 설치하기가 현실적으로 어려운

경우에는 작업장소와 분리된 적정한 장소에 위생설비를 설치할 수 있다.

(나) 다만, 위생설비가 분리된 장소에 설치된 경우 작업자는 작업장을 떠날 때

작업장소 내에서 진공청소기 등을 사용하여 보호복 및 사용장비 등에 부착된

석면분진을 세척하여 이동 중 석면분진이 흩날리지 않도록 하여야 한다.

(6) 사업주는 석면해체 제거작업 근로자가 착용했던 개인보호구 등은 보호복

갱의실에서 벗어 밀폐용기에 넣어 보관토록 하고 오염을 제거하기 위한 세척 등

필요한 조치를 하여야 한다.

5.6 석면해체 제거작업 시 금지사항

(1) 분진포집장치가 장착되지 않은 고속 절삭디스크 톱의 사용

(2) 압축공기 사용

(3) 석면함유물질의

분진 및 부스러기 등을 건식으로 빗자루 등을 이용하여

청소하는 작업

5.7 근로자가 지켜야 할 의무사항

(1) 근로자는 지급된 개인보호구를 착용하고 작업수칙을 준수하여야 하다.

(2) 근로자는 석면함유 설비 또는 건축물을 해체 제거하는 작업장에서 담배를

피우거나 음식물을 먹어서는 안된다.

5.8 석면함유 잔재물 등의 처리

(1) 사업주는 석면해체·제거작업이 완료된 후 그 작업 과정에서 발생한 석면함유 잔

잔재물 등을 비닐이나 그 밖에 이와 유사한 재질의 포대에 담아 밀봉한 후

<별지 2>에 따른 표지를 붙여 폐기물관리법에 따라 처리하여야 한다.

6. 석면해체 제거작업 수행 시 유의사항
6.1 공통 조치사항

(1) 작업장소 내 창문 등 개구부는 밀폐하고 인근 작업장소와 격리조치 하여야 한다.

(가) 해체 제거작업지역의 환기시스템은 모두 중단하고 전기설비를 차단시킨 후

창문, 환기 덕트의 개방부위, 출입문 등 모든 개구부는 밀폐시켜야 한다.

(나) 작업지역은 타 인접 장소 등과 격리시키되 기존의 벽 등 구조물이 불충분할

경우에는 임시 벽을 설치하여야 한다.

(다) 작업지역 내 이동이 가능한 시설물은 작업지역 밖으로 이동시키고, 이동이 불가능한

시설물이 존재하는 경우 폴리에틸렌 시트 등의 불침투성 재질로 덮어야 한다.

(라) 벽과 바닥은 오염을 방지하기 위해 폴리에틸렌 등의 불침투성 재질로 덮고

갈라진 틈은 테이프 등을 붙여 틈새가 없도록 하여야 한다.

(2) 작업장소를 고성능 필터가 장착된 음압밀폐 시스템구조로 하여야 한다.

(가) 실내 작업장소 내 음압밀폐를 하기 위하여 작업부위를 제외하고는 바닥,

벽 등을 불침투성 재질의 폴리에틸렌 시트로 덮는다. 바닥은 비닐(두께

0.15mm 이상) 두겹 이상, 벽면은 비닐(두께 0.08mm 이상) 한겹 이상으로

보양하는 것을 권장한다.

(나) 작업장소와 외부의 압력차가 0.508 mmH2O 이상을 유지하도록 하여야 한다.

① 음압측정은 작업자의 출입

이동에 의하여 영향을 받을 수 있으며, 음압기와

가까울수록 높게 측정된다.

② 음압측정위치는 출입문에 영향을 받지 않고 음압기와 가장 먼 위치에서

측정하여야 한다.

기록을 보관하여야 한다.

(라) 음압장치에는 작업장소 내 발생한 석면분진이 외부로 배출되지 않도록

고성능필터가 장착된 것을 사용하여야 한다.

(마) 시스템 내 공기흐름은 근로자의 호흡기 영역으로부터 고성능필터 또는 분진

포집장치 방향을 유지하여야 한다.

(바) 작업개시 전에 음압밀폐시스템 내 누출부위가 있는지 검사를 하여야 한다.

(사) 음압유지를 확인하는 방법

① 음압밀폐시스템의 폴리에틸렌 시트 등의 밀폐시트가 작업장 안쪽으로

쪼그라드는 것을 확인한다.

② 스모크 테스트 튜브(smoke test tube) 등에 의한 연기흐름의 방향이 석면

해체 제거작업장과 연결된 출입구 등 개구부에서 작업장 내부로 이동하는

것을 확인한다.

③ 음압기록장치로 작업장소와 외부의 압력차가 0.508 mmH

2O 이상을 유지

하는지 확인한다.

(아) 해체 제거작업은 음압기로부터 먼 곳에서 시작하여 가까운 곳으로 이동하며

진행한다.

(3) 작업장소가 실외인 경우에는 작업 시 석면분진이 외기로 흩날리지 않도록

고성능 필터가 장착된 석면분진 포집장치를 가동하는 등 적절한 조치를 하여야

한다.

(4) 물 또는 습윤액을 사용하여 습식작업을 하여야 한다.

(가) 해체 제거대상 물질에 스프레이 등으로 습식화 한 후에 작업하여야 하고,

작업 중에도 습윤 상태가 유지되도록 하여야 한다.

(나) 습식작업에 따른 감전재해를 예방하기 위하여 해체 제거작업에 사용되는

전기는 누전차단기가 설치된 연장선(이동식 코드릴)을 이용하여 외부에서

(5) 불침투성 재질의 폴리에틸렌시트 바닥재에 축적된 석면 부스러기 또는 분진의

재비산을 방지하기 위해 필요한 경우에는 작업장 바닥에 불침투성 습윤천

(drop cloths)을 깔아 작업을 실시하는 것을 권장한다.

6.2. 석면해체 제거 작업별 조치사항

(1) 분무된 석면이나 석면이 함유된 보온재 또는 내화피복재의 해체 제거작업

(가) 작업근로자에게 송기마스크 또는 전동식 호흡보호구(방진마스크, 특등급에

한함)를 지급하여 착용하도록 한다.

(나) 파이프에 도포된 석면이 함유된 보온재 또는 내화피복재를 해체

제거하는

작업의 경우 글로브 백 작업이 권장된다.

① 음압밀폐시스템과 병행하여 석면분진의 노출을 최소화시키기 위하여 파이프에

도포된 단열재를 해체 제거하는 작업에 글로브 백 작업을 수행할 수 있다.

② 글로브 백 작업은 다음 방법에 따라 수행한다.

㉮ 제거하고자하는

파이프관의 단열재 주위를 글로브 백으로 파이프관의

하부로부터 상부로 감싼 후 상부 및 백의 양 측면을 테이프 등을 사용하여

밀봉한다.

㉯ 밀봉하기 전에 글로브 백 내에 해체 제거하기 위해 필요한 도구 등을

넣어야 한다.

㉰ 글로브에 손을 넣어 해체 제거되는 단열재 등 석면함유물질을 먼저 물 또는

습윤액를 사용하여 습윤화하고 늘어져 있는 글로브 백에 떨어뜨려 저장한다.

㉱ 필요하다면 글로브 백의 일정한 구멍을 통해 스프레이 노즐을 집어넣어

해체 제거되는 단열재를 수시로 습윤화 한다.

㉲ 해당 장소에서 해체 제거작업이 완료되면, 늘어져 있는 아래 부분을 비틀어서

테이프로 감싼다. 상단부분에 고성능 필터 장착 진공청소기의 흡입구를

넣어 상단부분의 내부에 있는 공기를 흡입하여 석면먼지를 제거한 후 젖은

걸레로 석면함유물질이 제거 된 부분을 청소하거나 고착제로 도포한다.

㉳ 늘어져 있는 글로브 백이 해체 제거된 석면함유물질로 가득 차면 글로브

후에 다른 글로브 백에 넣는다.

㉴ 글로브 백에 석면의 경고표지를 표시한 후 폐기 처리한다.

(2) 석면이 함유된 벽체, 바닥타일 및 천장재의 해체 제거작업

(가) 석면이 함유된 비닐 및 아스팔트 바닥재나 바닥타일의 경우 고속 절삭

디스크 톱, 도끼, 망치 등을 사용하여 자르거나 깎아 내는 작업은 반드시

음압밀폐시스템을 설치하여야 한다.

(나) 작업근로자에게 방진마스크(특등급만 해당)나 송기마스크 또는 전동식 호흡

보호구(방진마스크, 특등급만 해당)를 지급하고 착용시켜야 한다.

① 반면형 방진마스크를 착용한 경우에는 보안경(고글)을 근로자에게 지급하여

착용토록 하여야 한다.

② 석면이 함유된 벽체, 바닥타일 및 천장재의 해체 제거작업은 작업조건에

따라 고농도의 석면분진이 발생할 수 있으므로 송기마스크나 전동식 호흡보호구

(방진마스크, 특등급만 해당) 또는 전면형 방진마스크(특등급만 해당)의 지급

과 착용이 권장된다.

(다) 석면함유 벽체, 바닥타일, 천장재는 가능한 한 손상되지 않도록 제거하여야

한다.

(라) 해체 제거작업은 가능한 한 절단용 동력도구 등을 이용하여 석면함유 물질을 직접

절단, 연마, 찢거나 깨는 등의 손상을 주지 않는 방법으로 제거하여야 한다.

(3) 석면이 함유된 지붕재의 해체 제거작업

(가) 지붕재 해체 제거작업은 가능한 한 절단용 동력도구 등을 이용하여 지붕재를

직접 절단, 연마 또는 찢거나 하는 등의 손상을 주지 않는 방법으로 제거

하여야 한다.

(나) 지붕재의 해체 제거작업 과정에서 발생될 수 있는 석면분진이 실내에 유입되어

오염되지 않도록 난방 또는 환기를 위한 모든 통풍구의 유입부위는 밀폐시키고

작업 중 환기설비의 가동을 중단하여야 한다.

(다) 작업근로자에게 방진마스크(특등급만 해당)나 송기마스크 또는 전동식 호흡

보호구(방진마스크, 특등급만 해당)를 지급하고 착용시켜야 한다.

① 반면형 방진마스크를 착용한 경우에는 보안경(고글)을 근로자에게 지급하여

착용토록 하여야 한다.

② 석면이 함유된 지붕재의 해체

제거작업은 작업조건에 따라 고농도의 석면

분진이 발생할 수 있으므로 송기마스크나 전동식 호흡보호구(방진마스크,

특등급만 해당) 또는 전면형

방진마스크(특등급만 해당)의 지급과 착용이

권장된다.

(4) 석면이 함유된 가스켓 등 기타 석면함유물질의 해체 제거작업

(가) 해체 제거작업은 물 또는 습윤액을 이용한 습식작업으로 하여야 한다.

① 가스켓을 손상시켜 해체 제거하는 경우에는 반드시 습식작업을 하여야 하며

해체 제거작업 중에도 계속하여 습윤제가 첨가된 물을 분무하여야 한다.

② 특히 가스켓을 제거 후 잔류물을 긁어내는 작업은 반드시 습식상태에서

실시하여야 한다.

(나) 석면이 함유된 가스켓 등의 석면함유물질의 해체 제거작업은 가능한 절단용

동력도구 등을 이용하여 직접 절단, 연마 또는 찢거나 하는 등의 손상을

주지 않는 방법으로 제거하여야 한다.

(다) 작업근로자에게 방진마스크(특등급만 해당)나 송기마스크 또는 전동식 호흡

보호구(방진마스크, 특등급만 해당)를 지급하고 착용시켜야 한다.

① 반면형 방진마스크를 착용한 경우에는 보안경(고글)을 근로자에게 지급하여

착용토록 하여야 한다.

② 석면이 함유된 가스켓 등 기타 석면함유물질의 해체 제거작업은 다른 석면

해체 제거작업에 비하여 낮은 농도의 석면분진이 발생하므로 반면형 방진

마스크를 지급 착용하여도 좋으나, 작업조건에 따라 고농도의 석면 분진이

발생될 수 있다면 송기마스크나 전동식 호흡보호구(방진마스크, 특등급만

해당) 또는 전면형 방진마스크(특등급만 해당)의 지급과 착용이 권장된다.

7. 석면의 제거 청소 및 처리 시 유의사항
증가시키고 흘러내리거나 마르는 것을 방지한다.

7.2 습윤이 충분히 될 수 있도록 습윤액을 사용 후 20～30분 이후에 작업을 실시

하도록 한다. 단, 외부의 환경에 의해 습윤이 불충분 한 경우 작업 중 습윤성을

유지하도록 반복적으로 습윤액을 뿌린다.

7.3 석면폐기물은 건조되기 전에 자주 그리고 규칙적으로 고성능필터가 장착된

진공청소기로 청소하거나 젖은 물걸레를 이용하여 습식으로 청소하여야 한다.

7.4 바닥시트, 폴리에틸렌시트 등 해체 제거작업 중 사용된 폐기용 소모용품은

습윤화 후 폐기용기에 넣고 보관하기 전에 습윤화 하거나 밀봉한 후 폐기물

관리법에 따라서 처리하여야 한다.

7.5 석면폐기물을 청소, 제거한 후에 작업지역은 가능하다면 물로 세척하거나

고성능필터가 달린 진공청소기로 청소하여야 한다.

7.6 습식작업 시 사용되는 전기 공구 및 장비는 감전방지를 위해 누전차단기가

장착된 것을 사용하여야 한다.

7.7 석면해체 제거작업이 완료되면 사다리, 임시작업대 등 공구 및 장비는 젖은 걸레로

닦거나 고성능필터가 장착된 진공청소기로 청소하여야 하며, 음압밀폐시스템을

설치한 작업인 경우에는 청소작업동안에도 계속 가동하여야 한다. 또한 고성능

필터의 교체 등은 반드시 음압이 유지되는 밀폐된 작업장 내에서 하여야 한다.

7.8 석면해체 제거작업을 위해 밀폐, 격리 등에 사용된 불침투성 폴리에틸렌 시트 등의

재료는 습윤화하여 폐기물관리법에 따라서 처리하며 재사용하여서는 안된다.

7.9 바닥시트는 습윤화 하여 접어서 폐기물 관리법에 따라서 처리하여야 한다.

7.10 작업종료 후 재사용할 구조물 등은 걸레로 닦거나 고성능필터가 장착된 진공청소기로

청소하여야 한다. 다만 딱딱한 재질이 아닌 구조물 등은 재사용 하여서는 안된다.

7.11 음압밀폐시스템은 완벽하게 오염이 제거되어야 하며 프리필터(prefilter)

및 고성능

필터는 폐기물관리법에 따라서 처리하여 폐기하여야 한다.

7.12 재사용되지 않을 석면폐기물과 보호복은 폐기처리용 용기에 보관하여야 한다.

7.13 폐기처리용 용기는 다음의 사항이 충족되어야 한다.

(1) 분진 누출이 되지 않아야 한다.

(2) 폐기물의 외형 및 형태에 맞는 구조이어야 한다.

(3) 석면이 침투되어서는 안된다.

(4) 석면폐기물이 포함되어 있다는 적절한 표시를 하여야 한다.

7.14 폐기처리용 용기는 0.15 mm 두께의 폴리에틸렌 용기가 권장되고 작업장소

밖으로 배출하기 이전에 용기표면에 붙은 석면분진을 제거하기 위해 젖은 걸레로

닦거나 고성능필터가 장착된 진공청소기로 청소하여야 한다.

7.15 0.15 mm 두께의 폴리에틸렌 용기를 밀봉하기 전에 용기 내 잔류공기를

제거하기 위해 고성능필터가 장착된 진공청소기를 사용하고 용기의 상부를

비틀어 접은 상태로 테이프 등으로 밀봉하여야 한다.

7.16 폐기처리용 용기 안에는 바닥, 벽, 천장타일과 같이 뾰족한 부분을 가진 폐기물을

넣지 않도록 하다. 뾰족한 부분을 가진 폐기물은 일정높이로 쌓아서 0.15 mm

두께의 폴리에틸렌 시트를 이중으로 폐기물의 각 더미를 포장한 후에 폐기물의

형태에 맞는 적당한 용기에 담아야 한다.

< 별지 1 > 석면취급/해체 작업장의 경고표지

# 관계자외 출입금지
석면 취급/해체 중 보호구/보호복 착용 흡연 및 음식물 섭취 금지

주) 1. 크기는 가로 70센티미터, 세로 50센티미터 이상

2. “관계자외 출입금지” 글자의 크기는 가로 8센티미터, 세로 10센티
미터 이상

3. 그밖에 글자의 크기는 가로 6센티미터, 세로 6센티미터 이상
4. 글자는 흰색 바탕에 흑색, 다만 “석면 취급/해체 중” 글자는 적색
1. 양 식
석면함유 신호어: 발암성물질 유해ㆍ위험성: 폐암, 악성중피종, 석면폐 등 예방조치 문구: 취급 또는 폐기 시 석면분진이 발생하지 않도록 해야 합니다.
취급근로자는 방진마스크 등 개인보호구를 착용해야 합니다.
공급자 정보:

- ※ "공급자 정보"에는 석면해체ㆍ제거 사업주의 성명, 주소, 전화번호를 적습니다.
2. 규 격
규 격

300㎠(가로×세로) 이상

(0.25×세로)≤가로≤(4×세로)
```
