# 전기장치에서의 SF6 가스 분석과 처리에 관한 기술지침

> **출처**: 한국산업안전보건공단 (KOSHA)
> **지침번호**: E-123-2012
> **원본 URL**: https://portal.kosha.or.kr/openapi/v1/file/down/FL00015883433/3
> **License**: 공공누리 출처표시 (변경금지)
> **추출 방식**: PDF → kordoc (라텔웍스 자체 도구, HTML 표 보존)
> **주의**: 이미지·일부 시각적 서식 손실 가능. 정확 원본은 위 URL.

---

```markdown
<table>
<tr><th colspan="4"></th></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td>KOSHA GUIDE</td><td colspan="2" rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>E - 123 - 2012</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">전기장치에서의 SF6 가스 분석과<br>처리에 관한 기술지침</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">2012.8.<br>한국산업안전보건공단</td></tr>
</table>

안전보건기술지침의 개요
o 작성자 : 한국전기안전공사 최종수 부처장
o 제․개정 경과
- 2012년 8월 전기안전분야 제정위원회 심의(제정)
o 관련규격 및 자료
- IEC 60480 (International Electro-technical Commission ; 2004)
/Guideline for the Checking and Treatment of Sulfur Hexafluoride (SF6)
taken from Electrical Equipment and Specification for its re-Use)
o 관련법령․고시 등
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제2편 제2장(위험물 등의 취급 등)과 제2편제
2장제2절(화기 등의 관리)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제4편(폭발, 화재 및 위험물 누출에 의한 위험
방지)
o 기술지침 적용 및 문의 이 기술지침에 대한 의견 또는 문의는 한국산업안전보건공단 홈 페이지 안 전보건기술지침 소관 분야별 문의처 안내를 참고하시기 바랍니다.
공표일자 : 2012년 8월 27일 제정자 : 한국산업안전보건공단 이사장

## 전기장치에서의 SF6 가스 분석과 처리에 관한 기술지침

1. 목적
이 지침은 산업현장에서 사용되는 SF6(sulfur hexafluoride) 가스의 분석과 이를

처리하는데 필요한 사항에 대하여 기술함을 목적으로 한다.

2. 적용범위
(1) 이 지침은 SF6가 충전된 전기설비를 유지보수 하거나 사용수명이 지난 기

기로부터 이를 제거 또는 재사용 시에 적용한다.

(2) 이 지침은 SF6를 재생하거나 신규 또는 기존설비 충전 시에 허용 가능한

수준으로 품질을 회복하는데 적용한다.

(3) 이 지침은 SF6의 분석과 이를 취급하는 자에게 적용한다.

3 정의

(1) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

(가) “전기장치(Electrical equipment)”라 함은 발전, 송전, 변전, 배전 또는 이와

같은 목적을 위해 사용하는 전기 기계기구와 전기 에너지의 이용을 위한 변

압기, 보호 장치, 측정계기, 배선재료 및 용품 등을 말한다.

(나) “인클로저(Enclosure)”라 함은 직접접촉 또는 외부의 어떤 영향으로부터 장

비를 보호하도록 밀폐구조의 용기를 말한다.

(다) “유지관리(Maintenance)”라 함은 감독의 조치를 포함하여 모든 기술 및 행

정적인 조치에 따라 그 상태로 유지하거나 제 기능을 수행할 수 있는 상태

로 복원하는 것을 말한다.

(라) “절연재료(Insulating material)”라 함은 전기적인 전도도가 서로 다른 부분은

다.

(마) “절연가스(Insulating gas)”라 함은 전기적인 전도도가 서로 다른 부분은 분

리하는데 사용되는 무시할 정도로 낮은 전기도전율을 가진 가스를 말한다.

(바) “전극(Electrode)”이라 함은 서로 다른 전도성의 접점으로 상호 의도된 역할

을 수행하는 도체부분을 말한다.

(사) “신규 SF6(New sulfur hexafluoride)”이라 함은 한 번도 사용한 적이 없는

SF6를 말한다.

(아) “기사용 SF6(Used sulfur hexafluoride)”라 함은 전기장치에 기 충전된 SF

를 말한다.

(자) “미사용 SF6(Unused sulfur hexafluoride)”라 함은 전기장치에 한번도 충전

된 적이 없는 SF6를 말한다.(예: 가스저장 탱크로 이송)

(차) “재활용(Recycling)”이라 함은 순환공정을 통해서 이전단계로 돌아가기 위한

변경이나 처리를 하기 위한 일련의 작업을 말한다.

(카) “재생(Reclaiming)”이라 함은 화학적 흡착에 의한 절연 액체 또는 기체의 가

용성과 불용성 불순물을 제거하고 가능한 한 원래의 값으로 본 지침에서 제

안한 수준으로 그 속성을 복원하기 위한 기계적 수단을 포함하는 것을 말한

다.

(2) 그 밖에 용어의 정의는 이 지침에서 특별히 규정하는 경우를 제외하고는 산

업안전보건법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 안전보건규칙에서 정하

는 바에 따른다.

4. 일반사항
4.1 SF6 가스내의 불순물

4.1.1 SF6 가스내의 불순물의 종류

전기장치의 절연용으로 사용되고 있는 SF

6 가스에는 여러 가지의 불순물이 포함

되어 있는데, 그들 중 일부는 제조공정의 결과로 이미 상존해 있거나 전기장치

의 사용 상태에 따라 다양한 불순물을 포함하며, 이러한 불순물의 발생 요인과

종류를 살펴보면 <표 1>과 같다.

<표 1> SF6 가스의 사용 상태에 따른 불순물의 종류

<table>
<tr><th>SF6 사용 상태</th><th>발생 요인</th><th>불순물의 종류</th></tr>
<tr><td>공급, 취급 시</td><td>누설과 불완전 피난 탈착</td><td>Air, Oil, H2O</td></tr>
<tr><td>절연 기능</td><td>부분 방전 : 코로나와 방전</td><td>HF, SO2, SOF2, SOF4, SO2F2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">개폐장치</td><td>개폐아크 침식</td><td>H2O, HF, SO2, SOF2, SOF4,<br>SO2F2, CuF2, SF4, WO3, CF4,AlF3</td></tr>
<tr><td>기계적인 침식</td><td>금속 먼지, 입자</td></tr>
<tr><td>내부아크</td><td>도체의 용융 및 분해</td><td>Air, H2O, HF, SO2, SOF2,<br>SOF4, SO2F2, SF4, CF4<br>금속 먼지, 입자, AlF3, FeF3<br>WO3, CuF2</td></tr>
</table>

4.1.2 공급과 취급 시 불순물

전기장치에 가스를 채우거나 비울 때, 공기와 수증기가 추가로 발생할 수 있다.

수분 또한 전기장치의 내부 표면과 고분자 부품으로부터 흡수될 수 있고 사용

중인 전기장치에서 오일(펌프 및 압축기)의 부주의한 취급으로 유입될 수 있다.

4.1.3 절연기능이 있는 전기장치의 불순물(예: 차단기)

전기장치로부터 발생하는 주요형태로 부분방전(코로나와 방전)에 의한 SF6의

분해이다.

이에 따른 생성물로는 SF5, SF4와 F, O2와 H 2O의 결합으로 형성된

화합물로 주로 HF, SO2, SOF2, SOF4 및 SO2F2 등 SF6의 분해물이다. 부분 방

전의 낮은 에너지로 인해 이러한 화합물의 누적양은 일반적으로 무시할 수 있

다.

4.1.4 개폐장치의 불순물

(1) 전류를 개폐하는 중에 발생하는 고온의 아크는 SF6의 분해물을 생성시키

며, 금속전극ㆍ플라스틱ㆍ불순물 등을 증발시킨다. 또한, 기 형성된 분해물

간에 화학반응이 일어나기도 한다.(<표 1> 참조).

(2) 이 분해 생성물의 량은 흡착기(주: 고체 흡착기)가 설계된 전기장치의 설치

개소에 따라 관리된다.

(2) 개폐장치를 개폐하면 접점의 단속(斷續)으로 인해 발생하는 금속입자와 분

해물이 불순물에 포함될 수 있다.

4.1.5 내부 아크로부터 불순물

내부 아크의 발생은 매우 드물게 나타나며, 결함이 있는 장치에서의 SF6 예상

불순물은 개폐기에서 발견한 것들과 비슷하다. 일반적인 차이점으로는 잠재적

인 독성위험(IEC 61634 참조)을 만들 수 있을 만큼 높은 화합물의 수량으로 나

타나고, 금속재료의 상당부분 기화가 발생하고 추가적인 반응물들을 만든다.

4.2 환경 영향

(1) 인간의 제반 활동은 환경에 큰 영향을 미치고 있고, 이러한 활동에 따른 영

향은 관련 물질의 사용량에 따라 크게 달라진다. 따라서 환경에 대한 SF

의 예측 가능한 영향을 고려할 필요가 있다.

(2) 전기설비에서의 SF6 사용량은 그리 많지 않아 지구 환경과 생태계에 미치

는 영향은 무시할 수 있을 정도이다. 그러나 전기장치 이외에도 SF6가 사

용된다면 그 밀폐와 관리에 드는 비용을 사용자들이 부담한다는 가정 하에

유지될 것이다.

4.2.1 생태계에 미치는 영향

SF6는 불활성 기체로 물속에서 잘 용해되지 않으므로 지면·물 또는 토양 등에

특별한 위험을 주지 않기 때문에 SF6는 생태계에 큰 해가되지 않는다고 보고

있다.

4.2.2 오존 파괴

SF6는 성층권의 오존을 파괴하지 않는 것으로 알려져 있다.

4.2.3 온실 효과

SF6는 온실효과에 영향을 주는 것으로 알려져 있으나 사용되는 양이 상대적으

로 아주 작아 온실효과에 미치는 영향은 매우 적다.

4.2.4 분해 생성물

SF6의 분해 생성물은 다량으로 대기 중에 방출 되지 않는다. 전기장치의 사용

수명이 다할 때에는 현지 환경에 악영향을 미치지 않게 중성의 생성물로 전환

될 수 있다.

4.3 보건과 안전

4.3.1 일반사항

(1) SF6는 무색ㆍ무미ㆍ무취이다. 그것은 상온에서 화학적으로 안정되고 비 가

연성이다.

(2) 원리적으로는 산소 20 %와 SF6 80 %가 혼합된 물질을 흡입해도 건강에는

별다른 문제가 없다고 볼 수 있으나, 일반 작업 환경에서는 SF6의 최대농

도를 1000 μ L/L보다 낮은 농도로 관리하도록 하고 있다(근무시간 풀타임

(8H/일, 5일/주) 기준임). 이는 독성 가스에 관한 기준이 아니라, 정상적인

근무상태에서 존재하지 않는 모든 무독성 가스에 대한 설치기준이다.

4.3.2 SF6 사용시 주의사항

SF6 가스가 사용될 때 위에 주어진 정보 이외에 몇 가지 주의사항을 따라야

하며, 다음은 그 주요사항이다.

4.3.2.1 산소 결핍

(1) SF6 가스는 공기보다 5배 정도 무거우며, 작업 환경에 대량으로 노출되는

경우는 저지대 영역에 축적될 수 있다.

(2) 결과적으로 공기 중에 가능한 한 산소량이 줄어들지 않도록 해야 한다.

(3) 산소 농도는 16 %보다 아래로 떨어지면 모든 작업에게 질식의 위험으로

나타난다. 특히 중요한 부분은 케이블 덕트, 트랜치, 점검비트와 배수 시스

템과 같은 통풍이 좋지 않은 지하 장소이며, 공기의 움직임과 통풍에 따라

준으로 회복될 것이다.

4.3.2.2 기계설비

대부분의 응용 프로그램에서 사용된 SF6 가스의 압력은 대기압보다 상위의

압력이다. 따라서 인클로저 벽면의 기계적 결함과 관련된 위험에 작업자의

노출을 피하기 위해, 장비를 다룰 때 특별한 주의가 필요하다.

4.3.2.3 냉동

압축된 SF6가 급속하게 방출되면, 갑작스런 팽창으로 온도를 낮추어 가스

온도가 0 °C 아래로 떨어질 수 있다. 따라서 작업자가 보호복과 눈 보호 기

능을 갖추고 않은 경우 실수로 예를 들어 충전 중에 가스의 분사를 받는 작

업자는 심각한 냉동화상의 위험을 받을 수 있다.

4.3.3 기사용 SF6의 필요한 예방조치

전기장치의 특정 조건에서 사용된 SF6 가스는 잠재적으로 독성정보와 분해 생성

물을 포함할 수 있으며, 분해에는 전기방전 및 가열의 두 가지 형태로 나타난다.

4.3.3.1 전기 방전 분해

(1) SF6 가스에 전기적인 불꽃으로 인해 자체 구성품의 분자를 분해하는 경향

이 나타난다. 이것은 화학적인 분해에 이어 분해된 생성물의 대부분은

SF6로 다시 재결합 된다.

(2) 또한 앞에서 언급한 산소와 수증기(그리고 금속 표면)의 존재는 다른 반응

경로가 가능하게 만들며, 소량의 부산물로 나타나는 이러한 경로 중 일부

는 유해독성(toxic properties)이 들어 있을 수 있다.

4.3.2.2 열에 의한 분해

(1) 500 °C를 넘는 SF

6 가스에서는 구성요소들을 분해하기 시작한다. 이러한

고온의 온도는 예를 들어 화재시나 가열요소, 담배흡연 등의 형태로 나타

날 수 있다.

(2) 금속표면 자체가 촉매 반응을 통해 이러한 효과를 향상시킬 수 있으며, 분

해 생성물은 4.3.3.1로 인용된 것과 유사한 메커니즘에 의해 나타날 수 있

다.

4.4 안전 보건을 위한 고려사항

(1) 전기장치의 정상 사용 상태에서는 SF6 가스는 장치 내부에 잔류하고 안정

적인 독성분해 생성물들은 흡착성이 있는 인클로저의 내부 표면에 존재하

나, 다음과 같은 세 가지 요인에 의하여 장치외부로 누출될 수 있다.

(가) 누설

(나) 부적절한 처리 절차

(다) 인클로저의 고장

(2) 건강에 위해한 분해 생성물은 많은 양이 장시간 노출된 작업 환경의 경우에만

그 위험성이 나타난다.

5. SF6 재사용 절차
5.1 SF6 처리 시 작업자를 위한 가이드로 유지보수가 필요한 개폐장치(스위치)

로부터 SF6를 수거, <그림 1>은 신규 또는 기존 스위치로부터 SF6를 안전

하게 처리하기 위해 현장여건에 맞도록 선정한 절차이다.

전기장치에서 SF

재사용

수거

공기, 물

본지침준수?

환경오염에

저장 탱크

영향은?

내부결함,

높은오염도?

현장 재생

저장 탱크

재생 필 터

가능 여부?

SF6 제조업체의

재생 또는 처분

분석

재생 가능?

본 지침 준수여부?

재사용

본 지침에 따라재생

최종 처분

<그림 1> SF6의 안전한 처리를 위한 의사결정 절차도

5.2 SF6 가스 재사용을 위한 불순물 최대 허용기준

<표 2> SF6 가스에서의 불순물 최대 허용기준

<table>
<tr><th rowspan="2">불순물</th><th colspan="2">최대 허용기준</th></tr>
<tr><td>정격 절대압력<br>a<br><200 kPa</td><td>정격 절대압력<br>a<br>>200 kPa</td></tr>
<tr><td>공기와/사불화탄소 (air and/or<br>CF4)</td><td>3%용적b</td><td>3%용적b</td></tr>
<tr><td>물 (H2O)</td><td>c,d<br>95 mg/kg</td><td>d,e<br>25 mg/kg</td></tr>
<tr><td>광유 (mineral oil)</td><td colspan="2">f<br>10 mg/kg</td></tr>
<tr><td>총 반응가스의 분해 생성물</td><td colspan="2">총 50 μL/L 또는 (SO2+SOF2)에 대한 12 μL/L 또는 25 μL/L HF</td></tr>
<tr><td colspan="3">a 재 사용 시 전 범위 압력(P >200 kPa) 내에서 적용이 가능(HV 및 MV 절연<br>시스템뿐만 아니라 모든 차단기)하도록 하고, 낮은 범위 압력 P <200 kPa은<br>저압 절연 시스템(일반적으로 MV급 배전) 적용하도록 함.<br>b SF6 혼합물의 경우에는 가스의 레벨은 장치 제조업체에서 지정하도록 함.<br>c 95 mg/kg(95 ppmw)는 750 ppmv (750 μL/L)와 같고, 이는 -23 °C의 이슬점에<br>해당한다. 20 °C, 100 kPa에서 측정.<br>d ppmv로 변환될 이러한 레벨은 적합한 기준이 추가될 때까지 혼합물에 적용.<br>e 25 mg/kg(25 ppmw)은 200 ppmv (200 μL/L)와 같고, 이는 -36 °C의 이슬점<br>에 해당한다. 20 °C, 100 kPa에서 측정.<br>f 오일 (oil)을 함유하는 가스 취급장치(펌프, 압축기)를 사용하는 경우, SF6의 오<br>일 함량을 측정해야 할 수도 있다. 그러나 SF6와 접촉하는 모든 장비가 무급<br>유(oil-free)이면 오일 함량을 측정할 필요는 없음.</td></tr>
</table>

주1. 공기(air)와/ 사불화탄소(CF4)은 별도 오염으로부터 고려되어야 함.

2. 물이나 분해 생성물의 불순물을 보려면 SF6를 현장 복원(reclaimable on-site)이
가능하도록 해야 하는데 이는 사용할 필터의 성능에 따라 다를 수 있음.

3. SF6를 현장복원하기 어려울 경우에는 SF6 제조업체에 반환하거나 재생 또는
폐기회사에 보내야 함.

6. SF6 가스의 분석 방법
6.1 일반사항

SF6의 분석 방법은 가스 샘플을 사용하여야 하며, 현장에서의 간단한 분석과

실험실에의 분석이 있다.

6.2 현장 분석

이 분석방법은 SF6 가스 검사를 간단하고 빠르고 처리하기 위한 것으로 현장

복원 또는 재사용 가능여부를 신속히 결정하도록 하였으며, 분석순서는 <그림

2>에 제시하였다.

SF6 분석

(SO2 +SOF2)

<table>
<tr><th></th><th></th><th>>12 μ L/L 또는 HF >25 μ L/L</th><th>가스복원</th></tr>
<tr><td></td><td>?</td><td>인가 여부 ? 사불화탄소 >3 % 공기 또는/그리고</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">인가?</td></tr>
<tr><td colspan="4">오일>10 mg/kg인가?</td></tr>
<tr><td colspan="4">재사용가스</td></tr>
<tr><td><그림 2></td><td></td><td>현장 분석을 위한 의사결정 흐름도</td><td></td></tr>
</table>

(1) 현장 분석 장치를 사용할 경우 장치 규격은 대기권내 SF

6의 방출을 방지

하고, 작업자의 보건과 안전을 확보하기 위해 가능한 한 적은 양을 사용하

도록 요구하고 있다. 가스의 선별분석 순서 및 현장에서 분석 방법은 <그

림 2>, <표 3>에 각각 제시하였다.

(2) 모든 현장의 분석을 시행하는 작업자는 분석 장치의 정확도에 관해서는

장치 제작사의 지침에 따른다.

(3) SO2, SOF2 그리고 HF에 대한 분석은 다음의 두 가지 이유로 시행하는 것

이며, 첫째는 안전을 위하여 작업자가 사용된 SF6 처리에 관한 위험을 평

가하도록 하고, 둘째로 분해로부터 분석 장치를 보호하고자 함이다.

<표 3> SF6 가스의 현장 분석 방법

<table>
<tr><th colspan="2">분석 순서</th><th>불순물</th><th>분석 방법</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td>a</td><td>분해 생성물 :<br>SO2, SOF2, SO2F2<br>(주/참조)</td><td>(SO2 + SOF2)용 관(Tube)<br>열전도도 검출기와 휴대용 가스 크로마<br>토그래프(GC-TCD)</td></tr>
<tr><td>b</td><td>HF</td><td>HF용 관</td></tr>
<tr><td>2</td><td></td><td>Air and CF4</td><td>밀도 측정기(SF6의 % 측정)<br>휴대용 GC-TCD</td></tr>
<tr><td>3</td><td></td><td>Water(moisture)</td><td>물 이용 관<br>전자식 수분측정기<br>냉각경식 노점계<br>전기화학적 감지기</td></tr>
<tr><td>4</td><td></td><td>Oil</td><td>광유 용 튜브</td></tr>
<tr><td colspan="4">주: SO2F2는 가스에 포함되어 있을지는 모르나 감지기용 튜브로 측정할 수 없다.</td></tr>
</table>

6.3 실험실 분석

(1) 현장분석을 할 수 없는 경우에는 <표 4>에 의한 실험실 분석방법을 적용

한다. 실험실 분석은 가스 샘플의 불순물 정량 평가를 제공하기 위한 것이

다.

(2) 물은 표본 추출 실린더에서 정확하게 판단하지 못하는 유일한 불순물이다.

물은 모든 표면에 흡착하기 때문에 저장조에서 가져온 실린더의 샘플의 수

분 함량은 저장조의 수분 함량을 대표하지 못한다. 따라서 물 분석은 항상

직접 현장 저장조에 실시되어야 하며, 분석에 대한 순서는 따로 정하지 않

는다.

<표 4> SF6 가스의 현장 분석 방법

| 불순물 | 분석 방법 |
| --- | --- |
| Air: Oxygen and Nitrogen | 열전도도 검출기와 가스 크로마토 그래프<br>(GC-TCD) |
| CF4 | 가스 크로마토 그래프(GC-TCD)<br>적외선에 흡착 |
| Oil | 적외선에 흡착<br>이온화 불꽃탐지기와 가스 크로마토 그래프<br>(GC-FID) |
| 분해 생성물:<br>SO2, SOF2, SO2F2, SF4,HF | 가스 크로마토 그래프(GC-TCD)<br>리튬 이온 크로마토 그래프법<br>적외선에 흡착 |

7. SF6 가스의 취급, 저장 및 운송
7.1 일반사항

(1) SF6 가스는 전기장치인 인클로저 내에 존재하고 일부가 분해 또는 오염되

었을 수 있다. 이러한 장치를 유지 보수 또는 연장할 경우에는 SF6를 제거

하거나 교체를 포함한 작업이 이루어진다.

(2) 기사용 SF6를 처리할 필요성이 있을 경우

(가) 가스압력은 폐쇄압력 시스템 이내로 관리,

(나) 가스는 전기장치를 유지보수하거나 수리 또는 연장하기 위해 인클로저

로부터 제거,

(다) 가스는 전기장치의 수명이 다했을 경우에 이를 제거,

(라) 가스의 샘플은 가스 압력을 측정, 측정기구의 임시 연결관을 통해 얻음.

(3) 안전규정의 적용조건

안전규정의 적용은 고압의 전기장치 작업시 반드시 적용하며, 기존의 스

위치반을 연장(延長)하는 작업에도 적용하도록 하고 특히, 중전압 GIS 장

치에서도 적용할 수 있다. 그러나 밀폐 압력시스템 적용 장치에서는 제외.

7.2 가스 취급 장치

(1) 기 사용된 SF6를 인클로저로부터 제거할 때에 주의사항으로는 특히 작업

장내 대기 중으로 가스의 방출을 막을 수 있는 대책이 있어야 한다.

(2) 가스는 통상적으로 압력을 받고 있어 저장할 수 있도록 하려면 가스 회수

장치를 사용해야 한다. 이러한 장치는 가능한 한 많은 가스제거가 요구되

는 인클로저로부터 이를 처리할 수 있는 용량을 갖추어야 한다.

(3) 가스 회수장치는 SF6를 처리하도록 특별하게 설계되었고, 가스 상태로 고

체 분해 생성물을 제거할 재생설비와 함께 제공된다. 따라서 이러한 유형

의 장비는 특히 인클로저 차단기로 부터 예를 들어 더 심하게 오염된 SF6

의 제거를 위해 우선적으로 적용하여야 한다.

7.3 일반적인 안전 요구사항

(1) SF6의 안전작업을 위한 지침은 다음의 위험을 예측하기 위해 필요하다.

(가) 산소 결핍 (4.3.2.1 참조)

(나) 냉동 (4.3.2.3 참조)

(다) 분해 생성물의 노출 (4.3.3.1 참조)

(2) 기사용 SF6 취급에 종사하는 작업자에게는 개인 안전장구(장갑, 보안경 등

을 포함)를 제공하여야 하며, 제조업체의 지침과 사용자 코드는 장비의 항

목에 기재된 각 요건에 따라 정하도록 한다.

(3) 기사용 SF6를 처리하는 작업자는 SF6 분해 생성물의 속성을 잘 알고 있어

야 하며, 보건(예: 접촉, 흡입 등)의 위험을 인식하고 이를 최소화하기 위

해 주의를 기울려야 한다.

7.3.1 작업자의 교육

(1) 기사용 SF6를 처리하는 작업자에게는 특별히 정한 안전교육을 실시하여야

한다. 이는 작업자가 유자격이거나 또는 사전에 어떤 자격훈련 과정을 이

수했는지는 고려하지 않는다.

(2) 작업자는 저장조에 인클로저로 부터 가스를 전송하는데 적용되는 SF

6 취

급장치의 운전에 대하여 교육을 받아야 하며, 이러한 제작업체의 운전지침

은 장치를 사용할 때마다 준수하여야 한다.

(3) 응급처리에 관한 지침은 안전 교육에 포함되어야 한다.

7.3.2 부대시설

(1) 기사용 SF6가 잔류된 인클로저를 비우거나 개방되는 장소에는 작업자가

세척시설을 이용할 수 있는 설비를 갖추어야 한다.

(2) 작업자가 야외에서 작업할 경우 인클로저에서 사용된 SF6를 제거하는 동

안, 사전에 특별한 조치로 SF6의 누설을 방지하고 분해 생성물이 직접 노

출되지 않도록 하는 것이 중요하다.

7.3.3 옥외 작업

옥외 작업시 특별한 주의 사항은 인클로저에서 사용된 SF6를 제거하는 동안

분해 생성물에 직접 노출되지 않도록 하고, SF6가 방출하지 않도록 하여야

한다.

7.3.4 옥내 작업

(1) 옥내 설비는 충분한 환기구와 함께 안전이 확보되어야 한다.

(2) 기사용 SF6가 옥내에 설치되어 있는 인클로저로부터 제거할 경우에는 잠

재적으로 독성 분해 생성물(예: HF, SO2, SOF2, SO2F2)의 농도는 작업 영

역에서 안전한 수준으로 유지되어야 한다.

(3) 이상적으로, 이것은 독성에 대한 주된 인자의 농도를 직접 측정함으로서

가능하다. 플루오르화 티오닐 SOF2, 그리고 가수분해한 SOF2 생성물, 이

산화 황 SO2와 불화수소 HF이다. 분해의 중간레벨에서 보면 이들 화합물

의 안전수준은 한 구역내에서 SF6의 200 μ L/L 최대 농도로 표시된다. 그

럼에도 SF6의 누설 방지는 더 중요한 관심이고 이를 배제해서는 안된다.

(4) 사전 예고통지가 필요한 난로불, 흡연, 200 °C 이상의 고열과 특별한 예방

조치 없이 하는 용접은 금지되고, SF6가 옥내에서 처리되는 동안에는 주

어진 응급조치 안내표시가 있어야 한다.

7.4 인클로저 내에서의 SF6 상태

(1) 인클로저에 사용된 SF

6의 상태는 그 안에서 발생했을 전기 방전이나 아크

의 종류와 에너지에 따라 달라지며, 일반적으로 다음과 같은 세 가지 상황

을 확인할 수 있다.

*

(가) SF6는 차단기의 능동부품(active parts)이 들어있지 않는 인클로저에 가

스의 교환이 이루어질 수 없는 차단기 외함과 연결되어 있지 않은 별도

인클로저에 내장되어 있는 경우,

*

- - 능동부품 (active parts) : 정류, 증폭, 개폐기 역할(예 : 트랜지스터 튜브, 릴레이 등)을
통해 입력전압을 변형시키는 특성을 가진 전기ㆍ전자 소자

① 가스 : 저 분해(low decomposition)로 나타나지 않음

② 고체 : 가루 침전물이 거의 없거나 전혀 없음

(나) SF6는 차단기의 능동부품이 들어있지 않거나 이러한 격실에 연결된 인

클로저에 내장되어 있는 경우,

① 가스 : 분해 매체(부산물

내용은 인클로저에 사용된 흡착성 소재 성능

에 달려 있다)

② 고체 : 침전물의 양은 차단전류 횟수에 따라 다르다.

(다) SF6가 인클로저 내에 있고 여기에 비정상적인 아크 발생으로 이를 압력

완화밸브나 용락 (熔落/burn-through)을 통해 대기로 방출되지 못하였

거나, 내부고장이 발생했지만 인클로저 내에 있는 SF6의 발산을 일으킬

만한 충분한 압력으로 올라가지 전에 차단기가 고장을 분리한 경우,

② 고체 : 많은 양의 침전물이 예상됨. 이 성분은 아크에 의해 가열된 물

질에 따라 달라짐

7.5 기사용 SF6를 인클로저로부터 제거

(1) SF6 가스를 대기중에 누설을 최소화면서 제거할 수 있도록 가스회수장치

를 사용하여야 하며, 이 장치는 사용된 SF6 회수를 위해 적용해야 하는

기술로서 일반적으로 진공 펌프, 필터 카트리지, 압축기, 가스흐름과 저장

을 제어하는 부분으로 구성되어 있다.

(2) 현장에서 가스회수장치로 재생 처리할 수 없는 가스는 가스제조업체, 재생

회사 또는 폐기 운영자에게 이송해야 한다.(<그림 1> 참조)

7.6 기사용 SF6의 보관 및 운송

(1) 신규, 미사용 그리고 기 사용된 SF6의 저장 및 운송은 현장요건에 맞도록

제시된 관련규정에 따라 철저히 관리되어야 한다.

(2) 불가피하게도

다른 장치의 재사용으로 SF6를 별도의 장소로 이송하거나

재사용하려 할 경우에는 일시적으로 처치배관이나 적합한 실린더에 저장

된다.

(3) 이 실린더에는 특수 컬러 코딩된 것을 사용하여 신규 SF6와 기사용 SF6

취급시 혼선을 주지 않도록 하여야 한다.

(4) 신규 SF6와 함께 제공된 실린더는 신규 실린더로 분류하여 어떤 경우에도

기사용 SF6의 저장에는 사용하지 말아야 한다.

(5) 대부분의 가스 회수장치는 신규 SF

6 가스와 함께 제공될 것으로 5 MPa의

압력을 일정하게 유지할 수 있도록 하고 SF

6 안전한 저장을 위해 같은 유

형의 가스 실린더를 사용할 수 있다. 따라서 기사용 SF6 가스는 저장조의

특별한 처리를 하지 않고도 리터 부피당 1 kg SF6의 안전한 비율로 저장

될 수 있다.
```
