# 맹판 설치 및 제거에 관한 기술지침

> **출처**: 한국산업안전보건공단 (KOSHA)
> **지침번호**: D-56-2016
> **원본 URL**: https://portal.kosha.or.kr/openapi/v1/file/down/FL00015883395/3
> **License**: 공공누리 출처표시 (변경금지)
> **추출 방식**: PDF → kordoc (라텔웍스 자체 도구, HTML 표 보존)
> **주의**: 이미지·일부 시각적 서식 손실 가능. 정확 원본은 위 URL.

---

```markdown
<table>
<tr><th colspan="5"></th></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td colspan="2">KOSHA GUIDE</td><td colspan="2" rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">D- 56 - 2016</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2">맹판 설치 및 제거에 관한 기술지침</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">2016.11<br>한국산업안전보건공단</td></tr>
</table>

안전보건기술지침의 개요
◦ 작성자 : 조필래, 유형일
◦ 제․개정경과
- 2016년 10월 화학안전분야 제정위원회 심의(제정)
◦ 관련규격 및 자료
- VALERO 사, Blinding Guideline
- HSE, The safe isolation of plant and equipment, 2006
- KOSHA GUIDE D-54, 화학설비의 압력시험에 관한 기술지침
◦ 관련법규․규칙․고시 등
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제257조(덮개 등의 접합부)
○ 기술지침의 적용 및 문의
- 이 기술지침에 대한 의견 또는 문의는 한국산업안전보건공단 홈페이지
(www.kosha.or.kr)의 안전보건기술지침 소관분야별 문의처 안내를 참고 하시기 바랍니다.
- 동 지침 내에서 인용된 관련규격 및 자료, 법규 등에 관하여 최근 개정
본이 있을 경우에는 해당 개정본의 내용을 참고하시기 바랍니다.
공표일자 : 2016년 11월 30일 제정자 : 한국산업안전공단 이사장

# 맹판 설치 및 제거에 관한 기술지침

1. 목 적

## 이 지침은 설비 유지보수 시 배관 등을 통해 다른 물질이 유입되는 것을 막기

## 위한 맹판 설치 및 제거에 관한 기술적 사항을 정함을 그 목적으로 한다.

2. 적용범위

## 이 지침은 설비의 유지보수 시 설치하는 맹판에 대해 적용한다.

3. 용어의 정의

## (1) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

## (가) “맹판 (Blind)”이라 함은 유체의 흐름을 완전히 차단하기 위한 배관

## 요소로서 플랜지 사이, 밸브 또는 화학설비 등의 플랜지 말단에 설치

## 하는 금속판을 말하며, 일반적으로 패들 블라인드 (Paddle blind)라 불

## 리며, <그림 1>와 같이 손잡이가 달려 있다.

## (나) “맹판관리자”라 함은 맹판 설치 및 제거작업을 관리감독하는 자를 말한다.

## (다) “압력용 맹판”이라 함은 맹판에 직접 내부압력이 걸리거나 밸브의 누설

## 로 인해 내부압력이 걸릴 수 있는 경우의 맹판을 말한다.

## (라) “비 압력용 맹판”이라 함은 유지보수를 위한 치환이 완료된 후 용기 출

## 입 작업 또는 배관작업을 위해 잔류된 가스 등의 유입을 차단하기 위해

## 설치하는 맹판을 말하며, 내부압력이 걸리지 않는 곳에 설치된다.

## (마) “스펙터클 블라인드 (Spectacle blind)”라 함은 맹판의 한 쪽은 구멍이

## 나 있고 한 쪽은 막혀 있는 상태의 맹판을 말한다. <그림 2>과 같이 안

## 경모양의 형태이며 하나의 맹판으로 차단과 개방을 번갈아 수행할 수

## 있으며, 정기보수 시마다 항상 맹판을 설치하여야 하거나 또는 운전 중

## 맹판 설치가 필요한 부위에 주로 사용된다.

## (바) “벤트 블라인드 (Vent blind)”라 함은 내부치환 또는 압력시험 등의 용도

## 에 따라 내부의 유체를 빼낼 수 있는 구멍 (Vent hole)이 설치된 맹판을

## 말하며, 일명 펭귄 블라인드라고 불리며, <그림 3>와 같다.

## (사) “블라인드 플랜지 (Blind flange)”라 함은 플랜지의 일종이며, 배관 또는

## 밸브 등의 개방된 말단을

## 격리하기 위해 설치하는 맹판을 말하며, <그

## 림 4>과 같다.

## (아) “스페이서 (Spacer)”라 함은 패들 블라인드에 유체가 흐를 수 있도록 구멍

## 이 있는 형태의 간격 유지용 배관부품을 말한다. 플랜지 사이에 맹판을 설

## 치하려면 맹판 두께만큼 간격을 벌려야 하는데 고압배관 등은 두께를 벌

## 리기가

## 쉽지 않으므로 미리 스페이서를 설치해 두면 맹판과 스페이서를

## 서로 교체하면 되므로 맹판을 쉽게 설치할 수 있게 하며, <그림 5>와 같

## 다.

## (차) “쇄기 (Wedge)”라 함은 맹판을 삽입하기 위해 플랜지 사이의 간격을 벌

## 리기 위해 사용하는 기구를 말한다.

## (2) 기타 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 이 지침에 특별한 규정이 있는

## 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 동법시행령, 동법시행규칙, 산업안전보

## 건 기준에 관한 규칙에서 정하는 바에 의한다.

## <그림 1> 맹판 (패들 블라인드)	<그림 2> 스펙터클 블라인드

## <그림 3> 벤트 블라인드 <그림 4> 블라인드 플랜지

## <그림 5> 스페이서

4. 맹판 작업준비

## 4.1 맹판 목록 작성 및 관리

## (1) 맹판을 설치하기 위해서는 <별표 1>의 맹판 설치 및 제거 목록을 작성하

## 고 맹판의 설치위치를 공정배관계장도면 (P&ID) 또는 관련도면에 표시하여

## 야 한다.

## (2) 맹판 설치 및 제거 목록에는 다음 내용이 포함되어야 한다.

## (가) 공정별로 맹판 목록을 구분하여 작성하여야 한다.

## (나) 공정 또는 시스템 격리, 압력시험, 용기 출입 등의 작업용도별로 구분하

## 여 맹판 목록을 작성하거나 목록에 해당 사항을 기록하여야 한다.

## (다) 맹판 목록에는 맹판번호, 설치 위치, 공정배관계장도면번호, 배관번호,

## 배관경, 맹판 설치용도, 맹판 형태, 유체명, 설치 및 제거 순서, 안전보호

## 장구 필요여부 등이 포함되어야 한다.

## (3) 운전부서장은 해당 공정에 대한 충분한 지식과 경험 및 해당 공정 유지보

## 수 경험이 있는 작업자 중에서 “맹판관리자”를 선정하여 작업 전에 현장의

## 맹판 설치 위치에 <그림 6>과 같은 꼬리표 (Tag)를 부착하고, 작업성 및

## 안전성을 고려하여 맹판 설치 위치의 변경 혹은 안전시설의 추가 설치 등

## <그림 6> 맹판 설치 위치 및 밸브차단 표시용 꼬리표 (예)

### 주) 꼬리표의 색상 또는 글자크기, 문구 등은 사업장에서 임의로 정할 수 있다.

## (4) 맹판관리자는 맹판 목록 및 설치 위치가 표시된 공정배관계장도면 등의 도

## 면 및 맹판 설치 및 제거 목록을 작업 전에 현장에 비치하거나 제공하고,

## 해당 운전부서, 작업부서 및 도급업체 근로자들이 작업내용을 알 수 있도

## 록 교육하여야 한다.

## 4.2 작업준비

## (1) 맹판 설치로 인해 타 공정에 영향을 줄 수 있는 경우에는 사전에 관련부서

## 에 통보하여 필요한 조치를 취할 수 있도록 한다.

## (2) 화학설비 등에 맹판을 설치할 경우에는 사전에 내부를 치환한 후 내부에

## 화학물질이 존재하지 않는 것을 확인하고 작업하여야 한다.

## (3) 작업현장에 맹판 목록 및 관련도면 등을 부착할 현황판을 준비한다. 다만,

## 도면 및 목록을 통해 관리할 수 있을 경우에는 별도의 현황판을 준비하지

## 않을 수 있다.

## (4) 해당부서(운전부서 등)의 조정실 등에는 작업현황을 파악하기 위해 맹판 목

## 록 및 관련도면을 비치하거나 게시한다.

## (5) 맹판용 개스킷 및 필요시 플랜지 간격 확장용 웨지(Wedge)를 준비한다.

## (6) 플랜지면의 손상 방지를 위해 맹판의 양쪽에 개스킷을 설치하는 것이 원칙

## 이나, 비 압력용 맹판인 경우에는 한쪽에만 설치할 수 있다.

## (7) 맹판 체결용 볼트를 준비하되, 맹판의 두께에 따라 기존 설치된 볼트의 길

## 이가 짧을 수 있으므로 설치된 볼트의 길이와 맹판의 두께를 고려하여 준

## 비한다.

## 4.3 맹판의 준비

## 4.3.1 맹판의 선정 기준

## 맹판은 아래와 같은 기준에 적합한 것을 사용하여야 한다.

## (1) 맹판의 손잡이는 길이가 10 cm 이상이 적당하며, 손잡이의 형태는 취급하

## 는 데 지장이 없으면 상관이 없다.

## (2) 맹판 손잡이 부분에는 꼬리표를 부착할 수 있는 구멍이 있어야 한다.

## (3) 압력용 맹판은 사용하는 배관의 규격에 적합한 것을 사용하여야 하며, <별

## 표 2>의 호칭압력에 따른 맹판 선정기준 및 <별표 3>의 맹판 두께별 적용

## 압력 선정기준을 참조하여 사용한다.

## (4) 비압력용 맹판은 탄소강 재질을 사용할 경우 최소 4 mm 이상의 두께가 되

## 어야 한다.

## (5)

## 규격품의 맹판이 없거나 플랜지 사이의 틈새가 좁아 규격품을 사용할 수

## 없는

## 경우에는 별도로 내부압력에 대한 두께 계산을 해서 선정하여야 한

## 다.

## (6) 설치되는 맹판이 운전중인 공정에 직접 영향을 받는 경우에는 해당 배관규

## 격 및 재질과 동등 이상이어야 한다.

## (7) 맹판은 설치되는 부분에서 받을 수 있는 가장 높은 압력 및 온도에 적합하

## 여야 한다.

## 4.3.2 맹판의 점검

## (1) 맹판의 수량 및 볼트의 수량 적정여부

## (2) 맹판 표시상태의 적정여부

## (3) 맹판의 재질 및 표면상태 적정여부

## (4) 스펙터클 블라인드 사용여부

## 4.4 작업의 허가

## 맹판 설치 시에는 사업장의 규정에 따라 위험작업허가를 받아야 한다.

## 4.5 안전보호장구의 준비

## 작업수행부서는 맹판 설치 시 필요할 경우 공기호흡기, 내산복, 안면보호구,

## 방화복 등의 안전보호장구를 사전에 준비하여야 한다.

5. 맹판 설치작업

## 5.1 일반사항

## (1) 밸브는 누설될 수 있기 때문에 밸브에 의해 화학물질을 완전히 차단하는

## 것은 곤란하다.

## (2) 설비의 유지보수를 위해 설비내부에 출입하여 청소, 검사, 보수 및 시험 등

## 할 경우에는 다른 화학설비 및 부속설비와 연결된 부분에는 맹판 설치, 배

## 관 분리 등을 통하여 격리하여야 한다.

## (3) 맹판이 설치되는 설비 또는 배관 등은 치환(Purging)되거나 세척(Washing)

## 되어야 한다.

## (4) 물 배관과 같이 유입되어도 내부의 작업 시 문제를 일으키지 않는 경우에

## 는 밸브 차단으로 가능하다. 다만, 물 배관에 질소 등의 다른 배관이 연결

## 되어 있는 경우에는 공정유체 배관으로 고려하여야 한다.

## (5) 공기배관에 질소 배관이 연결되거나 연결될 수 있는 경우에는 분리하여야

## 한다.

## (6) 치환 또는 세척되지 않은 설비 또는 배관 등에 맹판을 설치할 경우에는 관

## 련된 모든 근로자들(운전부서, 작업부서, 안전부서, 협력회사 관리감독자 및

## 작업자 등)이 참여하여 작업위험성평가를 수행한 후 작업에 필요한 안전보

## 호장구 착용 및 작업위험성평가 조치사항을 모두 조치한 후 맹판 설치작업

## 을 수행하여야 한다. 다만, 작업위험성평가에 직접 참석하지 못한 경우에는

## 맹판관리자가

## 작업 전에 위험성평가 결과를 관련 근로자에게 전달하여야

## 한다.

## (7) 맹판의 손잡이 부분에는 크기(설치배관의 호칭경), 플랜지 호칭압력

## (Rating) 및 두께가 표시되어야 한다.

## 5.2 맹판 설치 시 주의사항

## (1) 맹판관리자는 운전중인 공정 또는 시스템 격리용의 맹판 설치 시에는 작업

## 완료시까지 현장에서 작업을 감독하여야 한다.

## (2) 맹판관리자는 작업 전에 반드시 운전중인 공정 또는 시스템 격리용 차단밸

## 브의 닫힘 상태, 차단밸브와 맹판 설치지점 사이의 내부 유체 제거여부 및

## 압력 제거여부를 확인 후 맹판을 설치하도록 관리하고, 차단밸브에는 <그

## 림 6>의 밸브 차단용 꼬리표를 부착한다.

## (3) 인화성물질 등이 누출될 우려가 있는 부위의 작업 시에는 소화기 등의 소

## 방시설을 비치한 후 작업하여야 한다.

## (4) 인화성물질이 존재하는 부위에 맹판을 설치할 때에는 반드시 스파크가 발

## 생되지 않는 공구 또는 도구를 사용하여야 한다.

## (5) 고소지역에 맹판을 설치할 때에는 안전한 작업발판을 설치하고 안전난간대

## 를 설치하는 등의 추락방지조치를 하고, 공구 등이 떨어지지 않도록 발끝막

## 이판을 설치하는 등의 조치하여야 한다.

## 있는 곳에서 맹판을 설치할 때에는 공기호흡기 등의 안전보호장구를 착용

## 한 후 작업하여야 한다.

## 5.3 맹판 설치의 기본원칙

## (1) 맹판의 설치위치는 다음의 기본원칙을 고려하여 선정한다.

## (가) 작업구간의 가장 근접한 위치에 맹판을 설치한다. 용기의 경우에는 용기

## 의 노즐 플랜지에 설치하는 것을 원칙으로 한다.

## (나) 밸브에 의한 격리는 격리되지 않은 것으로 간주한다. 다만, <그림 6>과

## 같이 밸브 2개를 직렬로 차단한 상태로 잠금장치와 꼬리표를 부착하고,

## 2개 밸브 사이의 벤트밸브 또는 드레인밸브를 개방하여 잠금장치와 꼬

## 리표를 부착하는 경우에는 격리된 것으로 볼 수 있다. 이 경우에는 첫

## 번째 밸브가 누설될 경우에 개방된 밸브를 통해 배출될 수 있다.

## <그림 6> 블리드 시스템 적용을 통한 배관 격리

## (2) 맹판을 설치할 위치에 따라 아래와 같이 압력용 맹판과 비 압력용 맹판을

## 설치한다.

## (가) 용기 등의 유지 보수 시 가동중인 타 공정간 또는 타 시스템간의 연결

## 배관에는 반드시 압력용 맹판을 설치하여 격리하여야 한다.

## (나) 연결된 배관의 상대편이 운전정지 상태이고 해당 공정 또는 배관에 압

## 력이 걸리지 않거나 또는 압력이 걸리지 않도록 조치한 경우에는 비 압

## 력용 맹판을 설치할 수 있다.

## 배관의 적절한 지점에 압력용 맹판을 설치하고 용기의 노즐 플랜지 또

## 는 그 근방에 비 압력용 맹판을 설치할 수 있다. 다만, 압력용 맹판 1개

## 로 적절히 차단할 수 있는 경우에는 별도의 비 압력용 맹판을 설치할

## 필요가 없다.

## (3) 맹판 설치 및 제거순서를 사전에 검토하고 <별표 1>의 맹판 설치 및 제거

## 목록에 명기하여야 한다.

## (가) 용기에 맹판을 설치할 때에는 스팀, 질소 등 유틸리티와 다른 화학물질

## 이 유입될 수 있는 배관부터 먼저 맹판을 설치한다.

## (나) 운전 중인 공정 또는 시스템 격리용 맹판(압력용 맹판)과 용기의 노즐

## 플랜지에 설치하는 비 압력용 맹판을 모두 설치할 필요가 있는 경우에

## 는 반드시 압력용 맹판을 먼저 설치하고 비 압력용 맹판을 나중에 설치

## 하여야 한다.

## (다) 압력용 맹판과 비 압력용 맹판을 모두 설치한 경우의 맹판 제거 시에는

## 반드시 비 압력용 맹판을 먼저 제거하고 압력용 맹판은 나중에 제거하

## 여야 한다.

## (4) 맹판을 설치하거나 제거할 때에는 사전에 관련된 배관의 밸브 차단 또는

## 개방상태를 도면 및 현장을 확인한 후에 실시하여야 한다.

## (5) 맹판을 설치한 경우에는 반드시 <그림 6>의 꼬리표를 부착하여야 한다.

## (6) 맹판을 설치할 수 없는 경우에는 관련부서(운전부서, 작업부서 및 안전담당

## 부서 등)가 참여하는 작업위험성평가를 실시하여 대책을 마련한다.

## 5.4 맹판 설치단계별 관리사항

## 5.4.1 맹판 설치순서 확인

## (1) 맹판은 맹판 설치목록의 설치 우선순위에 따라 설치하여야 한다.

## (2) 맹판관리자는 현장에서 작업부서 또는 도급업체 근로자에게 맹판 설치위치

## 5.4.2 맹판의 확인

## (1) 맹판관리자는 맹판이 배관규격에 적합한 크기, 규격 및 재질인지를 다시 확

## 인하여야 한다.

## 5.4.3 플랜지의 분리 전 내부상태 확인

## (1) 플랜지를 분리하기 전에 배관 등의 내부가 완전하게 치환되었는지 확인하

## 여야 한다.

## (2) 만약 내부가 적절히 치환되지 않았다면 작업을 중지하고 해당 운전부서에

## 배관의 치환을 요청하여야 한다.

## 5.4.4 플랜지의 분리

## (1) 작업수행부서는 플랜지를 분리한 후에 배관내부의 이물질 유입, 플랜지면

## 손상 상태, 볼트·너트의 부식 또는 고착상태를 확인하고 조치하여야 한다.

## (2) 쐐기(Wedge)를 사용하여 플랜지를 분리할 때는 쐐기의 이탈이나 무리한

## 하중으로 인한 플랜지면의 손상이 생기지 않도록 고려하여야 한다.

## 5.4.5 맹판의 설치

## (1) 플랜지면 사이의 간격을 적절히 벌린 후에 개스킷, 맹판 순으로 삽입한 뒤

## 에 위치를 조절하여 볼트·너트를 체결한다.

## (2) 볼트·너트의 체결상태 및 플랜지 사이의 간격을 확인한 후에 점검표에 서

## 명한다.

## (3) 플랜지 사이의 간격이 부족하여 규격품의 맹판을 삽입할 수 없는 경우에는

## 다른 지점에 맹판을 설치할 수 있는지 운전부서에 문의하여 결과에 따라

## 조치한다. 만약 다른 부분에 맹판을 설치하게 되면 맹판 목록을 수정하고,

## 관련도면을 현장에서 바로 수정하고 서명한다.

## (4) 만약 다른 지점에 맹판을 설치할 수 없어서 원래 계획된 지점에 맹판을 설

## 치할 경우에는 맹판 두께를 재산정하여 그에 따라 제작된 맹판을 사용한다.

## (5) 맹판 재선정 및 재제작으로 인해 작업이 중지된 경우 해당 맹판과 관련이

## 없는 다른 맹판을 설치할 수 있다.

## 5.4.6 맹판 작업의 완료확인

## (1) 맹판관리자는 맹판의 설치가 완료되면 설치상태를 확인하여야 한다.

## (2) 맹판관리자 및 작업부서 담당자는 맹판 표시용 꼬리표에 부착일자, 맹판 번

## 호, 용도 등을 기록한 뒤에 맹판에 부착하고 맹판 목록에 설치일자를 기록

## 하고 서명한다.

## (3) 맹판에 부착된 꼬리표는 설치자 이외의 누구도 제거하여서는 아니 된다.

## 5.4.7 맹판의 현황관리

## 맹판관리자는 맹판 설치현황을 맹판 작업의 완료 시까지 매일 운전부서, 작업

## 수행부서, 도급업체와 공유하여야 한다.

## 5.4.8 맹판 목록 및 관련 도면 변경

## (1) 작업의 변경 또는 추가에 의해 맹판을 추가로 설치하거나 맹판의 위치가

## 변경되는 경우에는 맹판 목록에 반영하여 수정하여야 한다.

## (2) 맹판을 추가하거나 또는 위치를 변경할 경우 맹판관리자는 운전부서장에게

## 보고 및 승인을 받은 후에 맹판 목록 및 해당 위치가 표시된 공정배관계장

## 도면(P&ID) 등을 수정하고, 작업수행부서 및 도급업체 작업자들이 알 수

## 있도록 한다.

6. 맹판 제거작업

## 6.1 맹판 제거 시의 고려사항

## (1) 맹판관리자는 운전중인 공정 또는 시스템 격리용의 맹판 제거 시에는 작업

## 완료시까지 현장에서 작업을 감독하여야 한다.

## (2) 맹판 제거작업을 위해서는

## 맹판 설치 시와 동일한 안전작업허가를 받아야

## 한다.

## 작업 전에 확인을 받아야 한다.

## (4) 인화성물질이 존재하는 부위의 맹판을 제거할 때에는 반드시 스파크가 발

## 생되지 않는 공구 또는 도구를 사용하여야 한다.

## (5) 맹판 제거 시 인화성물질 등이 누출될 우려가 있는 부위의 작업 시에는 소

## 화기 등의 소방시설을 비치한 후 작업하여야 한다.

## (6) 고소지역의 맹판을 제거할 때에는 안전한 작업발판을 설치하고 안전난간대

## 를 설치하는 등의 추락방지조치를 하고, 공구 등이 떨어지지 않도록 발끝막

## 이판을 설치하는 등의 조치하여야 한다.

## (7) 가스상 급성독성물질 또는 질소 등이 존재하여 질식 또는 중독의 우려가

## 있는 곳의 맹판을 제거할 때에는 공기호흡기 등의 안전보호장구를 착용한

## 후 작업하여야 한다.

## (8) 맹판관리자는 맹판 제거현황을 매일 운전부서, 작업수행부서, 도급업체와

## 공유하여야 한다.

## 6.2 맹판 제거단계별 관리사항

## 6.2.1 맹판 제거순서 및 위치의 지정

## (1) 맹판 제거는 맹판 목록상의 설치 우선순위의 역순으로 제거하여야 한다.

## (2) 맹판관리자는 맹판 목록을 참조하여 맹판 제거지점을 현장에서 확인 및 지

## 정해 주어야 한다.

## (3) 맹판관리자는 해당 맹판의 제거작업 전에 반드시 다른 설비 또는 다른 작

## 업과의 관련 여부를 확인하여야 한다.

## 6.2.2 맨홀 부착용기의 맹판 제거

## (1) 내부출입이 가능한 맨홀이 설치된 설비와 연결된 배관에 설치된 맹판을 제

## 거할 때에는 반드시 맨홀 플랜지를 부착하여 출입할 수 없도록 조치한 후

## 에 제거하여야 한다.

## (2) 만약 불가피하게 맨홀 플랜지를 부착하지 못하는 경우에는 맨홀 입구에

## “출입불가” 표지판을 부착한 후 맹판을 제거하여야 한다.

## 6.2.3 공정 및 시스템 격리용 맹판 제거

## (1) 작업 전에 반드시 밸브 닫힘상태, 내부유체의 존재여부,

## 내부온도 및 압력

## 을 확인한 후 맹판을 제거하여야 한다.

## 6.2.4 플랜지면의 확인 및 개스킷 삽입

## (1) 맹판 제거 후 플랜지를 다시 체결할 때에는 배관내부의 이물질 존재여부,

## 플랜지면 손상여부를 확인하고, 플랜지면을 깨끗하게 청소하여야 한다.

## (2) 배관구경 및 규격(Rating)에 맞고 결함이 없는 신품의 개스킷을 사용하여

## 플랜지를 조립하여야 한다.

## 6.2.5 플랜지 체결 및 확인

## (1) 플랜지를 다시 체결할 때에는 볼트를 대각선 방향 순서로 균일하게 체결하

## 여야 한다.

## (2) 볼트 체결이 완료되면 맹판관리자는 볼트가 제대로 체결되었는지 틈새 간

## 격 및 볼트 돌출 길이 등을 확인하여야 한다.

## 6.2.6 맹판 제거 완료확인

## (1) 맹판 제거작업이 완료되면 맹판관리자는 맹판의 꼬리표를 제거하여 맹판

## 현황표에 부착하고 맹판 목록에 제거일자를 기록하고 서명하여야 한다.

## (2) 제거된 맹판은 지정된 장소로 운반하고, 개스킷 등은 폐기물처리절차에 따

## 라 처리한다.

7. 기록 및 보관

## 화학설비 등의 유지보수 후에는 맹판 설치와 관련된 서류를 차기 유지보수

## 시 까지 보존한다.

## D –56-2016

## <별표 1>

# 맹판(Blind) 설치 및 제거 목록 (예)

<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">맹판번호</th><th rowspan="2">설치순서</th><th rowspan="2">P&ID<br>No.<br>(관련<br>도면)</th><th rowspan="2">설치위치</th><th rowspan="2">배관사이즈<br>(Inch)</th><th rowspan="2">플랜지규격<br>(Rating)</th><th rowspan="2">맹판설치용도</th><th rowspan="2">스펙터클블라인드사용여부</th><th rowspan="2">Spacer<br>사용여부</th><th rowspan="2">내부유체종류</th><th rowspan="2">안전보호장구</th><th colspan="3">설치일자 및 서명</th><th colspan="3">제거일자 및 서명</th><th rowspan="2">비고</th></tr>
<tr><td>일시</td><td>맹판관리자</td><td>설치부서</td><td>일시</td><td>맹판관리자</td><td>설치부서</td></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

## D –56-2016

## <별표 2>

# 호칭압력에 따른 맹판 선정기준

## 단위: mm

<table>
<tr><th>호칭압력</th><th colspan="3">Class 150</th><th colspan="3">Class 300</th><th colspan="3">Class 400</th><th colspan="3">Class 600</th><th colspan="3">Class 900</th><th colspan="3">Class 1500</th><th colspan="3">Class 2500</th></tr>
<tr><td rowspan="2">공칭지름</td><td rowspan="3">외 경</td><td rowspan="3">두 께</td><td></td><td rowspan="3">외 경</td><td rowspan="3">두 께</td><td></td><td rowspan="3">외 경</td><td rowspan="3">두 께</td><td></td><td rowspan="3">외 경</td><td rowspan="3">두 께</td><td></td><td rowspan="3">외 경</td><td rowspan="3">두 께</td><td></td><td rowspan="3">외 경</td><td rowspan="3">두 께</td><td></td><td rowspan="3">외 경</td><td rowspan="3">두 께</td><td></td></tr>
<tr><td>볼트수</td><td>볼트수</td><td>볼트수</td><td>볼트수</td><td>볼트수</td><td>볼트수</td><td>볼트수</td></tr>
<tr><td>(NPS)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>½</td><td>90</td><td>9.6</td><td>4</td><td>95</td><td>12.7</td><td>4</td><td>95</td><td>14.3</td><td>4</td><td>95</td><td>14.3</td><td>4</td><td>120</td><td>22.3</td><td>4</td><td>120</td><td>22.3</td><td>4</td><td>135</td><td>30.2</td><td>4</td></tr>
<tr><td>¾</td><td>100</td><td>11.2</td><td>4</td><td>115</td><td>14.3</td><td>4</td><td>115</td><td>15.9</td><td>4</td><td>115</td><td>15.9</td><td>4</td><td>130</td><td>25.4</td><td>4</td><td>130</td><td>25.4</td><td>4</td><td>140</td><td>31.8</td><td>4</td></tr>
<tr><td>1</td><td>110</td><td>12.7</td><td>4</td><td>125</td><td>15.9</td><td>4</td><td>125</td><td>17.5</td><td>4</td><td>125</td><td>17.5</td><td>4</td><td>150</td><td>28.6</td><td>4</td><td>150</td><td>28.6</td><td>4</td><td>160</td><td>35.0</td><td>4</td></tr>
<tr><td>1¼</td><td>115</td><td>14.3</td><td>4</td><td>135</td><td>17.5</td><td>4</td><td>135</td><td>20.7</td><td>4</td><td>135</td><td>20.7</td><td>4</td><td>160</td><td>28.6</td><td>4</td><td>160</td><td>28.6</td><td>4</td><td>185</td><td>38.1</td><td>4</td></tr>
<tr><td>1½</td><td>125</td><td>15.9</td><td>4</td><td>155</td><td>19.1</td><td>4</td><td>155</td><td>22.3</td><td>4</td><td>155</td><td>22.3</td><td>4</td><td>180</td><td>31.8</td><td>4</td><td>180</td><td>31.8</td><td>4</td><td>205</td><td>44.5</td><td>4</td></tr>
<tr><td>2</td><td>150</td><td>17.5</td><td>4</td><td>165</td><td>20.7</td><td>8</td><td>165</td><td>25.4</td><td>8</td><td>165</td><td>25.4</td><td>8</td><td>215</td><td>38.1</td><td>8</td><td>215</td><td>38.1</td><td>8</td><td>235</td><td>50.9</td><td>8</td></tr>
<tr><td>2½</td><td>180</td><td>20.7</td><td>4</td><td>190</td><td>23.9</td><td>8</td><td>190</td><td>28.6</td><td>8</td><td>190</td><td>28.6</td><td>8</td><td>245</td><td>41.3</td><td>8</td><td>245</td><td>41.3</td><td>8</td><td>265</td><td>57.2</td><td>8</td></tr>
<tr><td>3</td><td>190</td><td>22.3</td><td>4</td><td>210</td><td>27.0</td><td>8</td><td>210</td><td>31.8</td><td>8</td><td>210</td><td>31.8</td><td>8</td><td>240</td><td>38.1</td><td>8</td><td>265</td><td>47.7</td><td>8</td><td>305</td><td>66.7</td><td>8</td></tr>
<tr><td>3½</td><td>215</td><td>22.3</td><td>8</td><td>230</td><td>28.6</td><td>8</td><td>230</td><td>35.0</td><td>8</td><td>230</td><td>35.0</td><td>8</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>4</td><td>230</td><td>22.3</td><td>8</td><td>255</td><td>30.2</td><td>8</td><td>255</td><td>35.0</td><td>8</td><td>275</td><td>38.1</td><td>8</td><td>290</td><td>44.5</td><td>8</td><td>310</td><td>54.0</td><td>8</td><td>355</td><td>76.2</td><td>8</td></tr>
<tr><td>5</td><td>255</td><td>22.3</td><td>8</td><td>280</td><td>33.4</td><td>8</td><td>280</td><td>38.1</td><td>8</td><td>330</td><td>44.5</td><td>8</td><td>350</td><td>50.8</td><td>8</td><td>375</td><td>73.1</td><td>8</td><td>420</td><td>92.1</td><td>8</td></tr>
<tr><td>6</td><td>280</td><td>23.9</td><td>8</td><td>320</td><td>35.0</td><td>12</td><td>320</td><td>41.3</td><td>12</td><td>355</td><td>47.7</td><td>12</td><td>380</td><td>55.6</td><td>12</td><td>395</td><td>82.6</td><td>12</td><td>485</td><td>108.0</td><td>8</td></tr>
<tr><td>8</td><td>345</td><td>27.0</td><td>8</td><td>380</td><td>39.7</td><td>12</td><td>380</td><td>47.7</td><td>12</td><td>420</td><td>55.6</td><td>12</td><td>470</td><td>63.5</td><td>12</td><td>485</td><td>92.1</td><td>12</td><td>550</td><td>127.0</td><td>12</td></tr>
<tr><td>10</td><td>405</td><td>28.6</td><td>12</td><td>445</td><td>46.1</td><td>16</td><td>445</td><td>54.0</td><td>16</td><td>510</td><td>63.5</td><td>16</td><td>545</td><td>69.9</td><td>16</td><td>585</td><td>108.0</td><td>12</td><td>675</td><td>165.1</td><td>12</td></tr>
<tr><td>12</td><td>485</td><td>30.2</td><td>12</td><td>520</td><td>49.3</td><td>16</td><td>520</td><td>57.2</td><td>16</td><td>560</td><td>66.7</td><td>20</td><td>610</td><td>79.4</td><td>20</td><td>675</td><td>123.9</td><td>16</td><td>760</td><td>184.2</td><td>12</td></tr>
<tr><td>14</td><td>535</td><td>33.4</td><td>12</td><td>585</td><td>52.4</td><td>20</td><td>585</td><td>60.4</td><td>20</td><td>605</td><td>69.9</td><td>20</td><td>640</td><td>85.8</td><td>20</td><td>750</td><td>133.4</td><td>16</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>16</td><td>595</td><td>35.0</td><td>16</td><td>650</td><td>55.6</td><td>20</td><td>650</td><td>63.5</td><td>20</td><td>685</td><td>76.2</td><td>20</td><td>705</td><td>88.9</td><td>20</td><td>825</td><td>146.1</td><td>16</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>18</td><td>635</td><td>38.1</td><td>16</td><td>710</td><td>58.8</td><td>24</td><td>710</td><td>66.7</td><td>24</td><td>745</td><td>82.6</td><td>20</td><td>785</td><td>101.6</td><td>20</td><td>915</td><td>162.0</td><td>16</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>20</td><td>700</td><td>41.3</td><td>20</td><td>775</td><td>62.0</td><td>24</td><td>775</td><td>69.9</td><td>24</td><td>815</td><td>88.9</td><td>24</td><td>855</td><td>108.0</td><td>20</td><td>985</td><td>177.8</td><td>16</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>24</td><td>815</td><td>46.1</td><td>20</td><td>915</td><td>68.3</td><td>24</td><td>915</td><td>76.2</td><td>24</td><td>940</td><td>101.6</td><td>24</td><td>1,040</td><td>139.7</td><td>20</td><td>1,170</td><td>203.2</td><td>16</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table>

## D –56-2016

## 별표 3>

# 맹판 두께별 적용압력 선정기준

<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">배관사이즈</th><th colspan="22">블라인드 두께별 적용압력 (ASTM A-37 Carbon Steel 재질 기준)</th></tr>
<tr><td colspan="2">6.35 mm</td><td colspan="2">9.5 mm</td><td colspan="2">12.7 mm</td><td colspan="2">15.9 mm</td><td colspan="2">19.1 mm</td><td colspan="2">22.2 mm</td><td colspan="2">25.4 mm</td><td colspan="2">32 mm</td><td colspan="2">38.1 mm</td><td colspan="2">44.5 mm</td><td colspan="2">50.8 mm</td></tr>
<tr><td>inch</td><td>mm</td><td>kg/㎠</td><td>psi</td><td>kg/㎠</td><td>psi</td><td>kg/㎠</td><td>psi</td><td>kg/㎠</td><td>psi</td><td>kg/㎠</td><td>psi</td><td>kg/㎠</td><td>psi</td><td>kg/㎠</td><td>psi</td><td>kg/㎠</td><td>psi</td><td>kg/㎠</td><td>psi</td><td>kg/㎠</td><td>psi</td><td>kg/㎠</td><td>psi</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">25</td><td>21.1</td><td rowspan="2">3000</td><td>61.2</td><td rowspan="2">8700</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">1 1/2</td><td rowspan="2">40</td><td>12.7</td><td rowspan="2">1800</td><td>29.5</td><td rowspan="2">4200</td><td>52.0</td><td rowspan="2">7400</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">50</td><td rowspan="2">7.7</td><td rowspan="2">1100</td><td>18.3</td><td rowspan="2">2600</td><td>33.0</td><td rowspan="2">4700</td><td>52.0</td><td rowspan="2">7400</td><td>75.2</td><td rowspan="2">10700</td><td>102.6</td><td rowspan="2">14600</td><td>134.3</td><td rowspan="2">19100</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2 1/2</td><td rowspan="2">65</td><td rowspan="2">5.6</td><td rowspan="2">800</td><td>12.7</td><td rowspan="2">1800</td><td>22.5</td><td rowspan="2">3200</td><td>35.9</td><td rowspan="2">5100</td><td>51.3</td><td rowspan="2">7300</td><td>70.3</td><td rowspan="2">10000</td><td>91.4</td><td rowspan="2">13000</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">3</td><td rowspan="2">75</td><td rowspan="2">3.9</td><td rowspan="2">550</td><td rowspan="2">8.4</td><td rowspan="2">1200</td><td>15.5</td><td rowspan="2">2200</td><td>23.9</td><td rowspan="2">3400</td><td>34.5</td><td rowspan="2">4900</td><td>47.1</td><td rowspan="2">6700</td><td>61.9</td><td rowspan="2">8800</td><td>96.3</td><td rowspan="2">13700</td><td>139.2</td><td rowspan="2">19800</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">4</td><td rowspan="2">100</td><td rowspan="2">2.3</td><td rowspan="2">325</td><td rowspan="2">5.3</td><td rowspan="2">750</td><td rowspan="2">9.1</td><td rowspan="2">1300</td><td>14.1</td><td rowspan="2">2000</td><td>21.1</td><td rowspan="2">3000</td><td>28.1</td><td rowspan="2">4000</td><td>37.3</td><td rowspan="2">5300</td><td>58.4</td><td rowspan="2">8300</td><td>84.9</td><td rowspan="2">12080</td><td>114.6</td><td rowspan="2">16300</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">6</td><td rowspan="2">150</td><td rowspan="2">1.1</td><td rowspan="2">150</td><td rowspan="2">2.3</td><td rowspan="2">325</td><td rowspan="2">4.2</td><td rowspan="2">600</td><td rowspan="2">6.0</td><td rowspan="2">850</td><td rowspan="2">9.1</td><td rowspan="2">1300</td><td>12.7</td><td rowspan="2">1800</td><td>16.9</td><td rowspan="2">2400</td><td>26.7</td><td rowspan="2">3800</td><td>38.7</td><td rowspan="2">5500</td><td>52.7</td><td rowspan="2">7500</td><td>68.9</td><td rowspan="2">9800</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">8</td><td rowspan="2">200</td><td rowspan="2">0.6</td><td rowspan="2">90</td><td rowspan="2">1.4</td><td rowspan="2">200</td><td rowspan="2">2.5</td><td rowspan="2">350</td><td rowspan="2">3.9</td><td rowspan="2">550</td><td rowspan="2">5.6</td><td rowspan="2">800</td><td rowspan="2">7.7</td><td rowspan="2">1100</td><td rowspan="2">9.8</td><td rowspan="2">1400</td><td>15.5</td><td rowspan="2">2200</td><td>22.5</td><td rowspan="2">3200</td><td>30.9</td><td rowspan="2">4400</td><td>40.8</td><td rowspan="2">5800</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">250</td><td rowspan="2">0.4</td><td rowspan="2">55</td><td rowspan="2">0.9</td><td rowspan="2">130</td><td rowspan="2">1.6</td><td rowspan="2">225</td><td rowspan="2">2.5</td><td rowspan="2">350</td><td rowspan="2">3.5</td><td rowspan="2">500</td><td rowspan="2">4.9</td><td rowspan="2">700</td><td rowspan="2">6.3</td><td rowspan="2">900</td><td rowspan="2">9.8</td><td rowspan="2">1400</td><td>14.8</td><td rowspan="2">2100</td><td>19.7</td><td rowspan="2">2800</td><td>26.0</td><td rowspan="2">3700</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td>300</td><td>0.3</td><td>40</td><td>0.4</td><td>50</td><td>1.1</td><td>160</td><td>1.9</td><td>275</td><td>2.5</td><td>350</td><td>3.5</td><td>500</td><td>4.6</td><td>650</td><td>7.0</td><td>1000</td><td>9.8</td><td>1400</td><td>14.1</td><td>2000</td><td>18.3</td><td>2600</td></tr>
</table>
```
