# 전기단선도 작성에 관한 기술지침

> **출처**: 한국산업안전보건공단 (KOSHA)
> **지침번호**: E-46-2013
> **원본 URL**: https://portal.kosha.or.kr/openapi/v1/file/down/FL00015883523/3
> **License**: 공공누리 출처표시 (변경금지)
> **추출 방식**: PDF → kordoc (라텔웍스 자체 도구, HTML 표 보존)
> **주의**: 이미지·일부 시각적 서식 손실 가능. 정확 원본은 위 URL.

---

```markdown
<table>
<tr><th colspan="4"></th></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td>KOSHA GUIDE</td><td colspan="2" rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>E - 46 - 2013</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">전기단선도 작성에 관한 기술지침</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">2013.11.<br>한국산업안전보건공단</td></tr>
</table>

안전보건기술지침의 개요
o 작성자 : 한국산업안전보건공단 강성광
o 개정자 : 한국산업안전보건공단 산업안전보건연구원 안전연구실
o 개정자 : 한국산업안전보건공단 강성광
o 제·개정 경과
- 2010년 11월 전기안전분야 제정위원회 심의(제정)
- 2012년 4월 전기안전분야 제정위원회 심의(개정)
- 2013년 11월 전기안전분야 제정위원회 심의(개정)
o 관련규격 및 자료
- KS C 0102(전기용 기호)
- KS C 0103(시퀀스 제어 기호)
- KS C 0301(옥내 배선용 기호)
- KS C IEC 60050-441(국제 전기용어-배전반, 제어반 및 퓨즈)
- 안전보건기술지침(공정배관계장도 작성지침)
- 국내 엔지니어링 메뉴얼
o 관련법규․규칙․고시 등
- 공정안전보고서의 제출․심사․확인 및 이행상태평가 등에 관한 규정
o 기술지침의 적용 및 문의 이 기술지침에 대한 의견 또는 문의는 한국산업안전보건공단 홈 페이지 안전보건 기술지침 소관 분야별 문의처 안내를 참고하시기 바랍니다.
공표일자 : 2013년 11월 30일 제정자 : 한국산업안전보건공단 이사장

### E - 46 – 2013

# 전기단선도 작성에 관한 기술지침

1. 목 적

### 이 지침은 산업안전보건법(이하 “법”이라고 한다) 제 49조의 2(공정안전보고서의 제출 등),

### 같은 법 시행령 제33조의 7(공정안전보고서의 내용), 같은 법 시행규칙 제 130조의2(공정

### 안전보고서의 세부내용 등) 및 고용노동부고시 “공정안전보고서의. 제출․심사․확인 및

### 이행상태평가 등에 관한 규정”에 의한 전기단선도를 작성하는 데 필요한 기술적 사항을 정

### 함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

### 이 지침은 공정안전보고서 제출 대상인 유해․위험 설비를 보유한 석유화학공장 등의

### 전기설비의

### 설치․운전 및 보수 등을 위하여 전기단선도를 작성해야 하는 경우에

### 적용한다.

3. 용어의 정의

### (1) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

### (가) “전기 단선도”라 함은 전기설비에 공급되는 전원에 관련된 모든 사항을 단선으

### 로 작성한 전기계통도로서 계통의 일반적인 접속 상태를 일목요연하게 표시하여

### 전기설비의 계획, 설계, 공사, 운전 및 유지 보수 등에 활용할 수 있도록 작성

### 된 도면을 말한다.

### (나) “수전설비”라 함은 전기사업자로부터 공급받는 저압 또는 고압, 특별고압의

### 전압을 부하의 특성에 맞는 전압으로 변성 및 공급하기 위한 설비들을 말한다.

### (다) “책임분계점”이라 함은 전기를 공급하는 전기사업자와 전기를 사용하는 사용자 간에

### E - 46 – 2013

### 전기공급시설에 대한 관리 및 재산상의 구분을 하기 위한 경계지점을 말한다.

### (라) “배전반”이라 함은 일반적으로 제어, 측정, 보호 및 조정 장비에 관련된 스위칭

### 과 차단기 등의 총칭, 발전, 전력의 전송, 배전, 변환에 관련되는 결합체, 보조

### 물, 상자와지지 구조 등에 관련된 위의 장치들의 집합체도 포함된다.

### (마) “제어반”이라 함은 일반적으로 개폐 장치와 관련되는 제어, 계측, 보호 및 조정

### 장치의 조합물 외에 연관되는 상호 접속물, 부속품, 밀폐 외함 및 지지 구조물

### 같은 장치와 설비의 어셈블리를 망라한다. 원칙적으로 전기 에너지 소비장비

### 의 제어를 하고자 함이다.

### (바) “연계차단기(Tie breaker)”라 함은 2개 이상의 수ㆍ배전 모선선로를 서로 연결

### 또는 분리시키기 위하여 설치한 차단기를 말한다.

### (사) “유해․위험 설비”라 함은 산업안전기준에 관한 규칙 별표 7의 화학설비 및 그

### 부속설비의 종류를 말한다.

### (2) 그 밖에 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 이 지침에서 특별히 규정하는 경우

### 를 제외하고는 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 안전보건규

### 칙에서 정하는 바에 따른다.

4. 전기설비별 표시되어야 할 사항

### 4.1 공통사항

### (1) 전기기기는 기호로 표기하고, 해당 기기명의 약어와 4.2 사항을 표기한다. 사업장

### 의 필요에 따라 표기사항을 추가할 수 있다.

### (2) 기기번호가 부여된 경우 해당 번호를 기입한다.

### (3) 배전반, 제어반, 변압기, 충전기반 등의 전기설비가 단위공정, 지역, 용도 등으로

### E - 46 – 2013

### 구분이 필요한 경우에는 해당 전기설비를 가는 1점 쇄선으로 구분 표시하고, 좌측

### 상단에 고유번호를 기입한다. 1점 쇄선으로 구분된 부분과 명확하게 구별이 필요

### 한 경우에는 2점 쇄선을 사용한다.

### 4.2 전기설비별 표시사항

### (1) 인입지점 (incoming)

### 전압, 상수, 가닥수, 주파수를 기입하고 인입점을 수전방향으로 향하게 화살표로

### 나타낸다.

### (2) 모선 (bus)

### 도면의 상부에서부터 고압, 저압모선의 순으로 배열하되, 상용전원 모선과 비상용

### 전원 모선을 구분하여 작성한다. 모선에는 전압, 상수, 가닥수, 주파수, 정격전류,

### 정격차단전류를 기입하며 다른 선보다 굵게 표시한다.

### (3) 고압배전반

### 수전반, 전동기제어반, 변압기반 등 용도별 배전반 내에 설치할 전기기기를 다음 내

### 용을 참조하여 기호로 표시한다.

### (가) 단로기(DS) : 극수, 정격전압, 정격전류

### (나) 전력퓨즈(PF) : 수량, 정격전압, 정격전류, 정격차단전류

### (다) 차단기(CB) : 차단기 종류, 정격전압, 정격전류, 정격차단전류

### (라) 계기용변압기(PT) : 수량, 변압비, 정격부담

### (마) 변류기(CT) : 수량, 변류비, 정격부담

### (바) 영상변류기(ZCT) : 영상 1·2차측 전류

### (사) 진공접촉기(VCS) : 정격전압, 정격전류

### E - 46 – 2013

### (아) 피뢰기(LA) : 수량, 정격전압, 공칭방전전류

### (자) 서지흡수기(SA) : 수량, 정격전압, 공칭방전전류

### (차) 전기계기 : 수량(1개일 경우 생략), 측정범위

### (카) 보호계전기 : 수량(1개일 경우 생략)

### (4) 고압전동기

### 기기명, 정격출력, 내부 히터(space heater) 유무를 기입한다.

### (5) 변압기

### 변압기종류, 상수, 정격 1·2차 전압, 1·2차 결선 및 접지방식, 정격용량, 냉각방식,

### 퍼센트 임피던스(% impedance), 혼촉 방지판 부착 여부, 보호장치를 기입한다.

### (6) 전력용 콘덴서

### 상수, 용량을 기입한다.

### (7) 저압배전반

### 배전반 내에 설치할 배선용차단기, 전자개폐기, 과부하계전기 등의 전기기기를

### 기호에 따라 표시한다. 동일한 제어방식인 전동기나 다른 설비가 많을 경우에는

### 각 제어방식별로 설치할 전기기기를 기호로 표시하고 고유번호를 부여한 후, 그

### 아래에 일람표를 작성 할 수 있다. 일람표에는 기기번호, 기기명, 설비용량, 배선

### 용차단기 용량(AF, AT, kA), 케이블 굵기 및 길이, 제어방식 등을 기입한다. 일람

### 표는 <부록 2>의 예시를 참조한다.

### (8) 무정전전원장치 및 충전기반

### 수납된 대표적인 기구를 기호로 표시하고 출력전압 및 정격전류를 기입한다. 축

### 전지는 별도로 2점 쇄선으로 구획하여 공칭전압, 정격용량(Ah), 축전지 종류, 셀

### (cell) 수량, 정전보상시간을 기입한다.

### E - 46 – 2013

### (9) 연계차단기 (tie breaker)

### 차단기 종류, 정격전압, 정격전류, 정격차단전류, 평상시 투입여부를 기입한다. 평

### 상시 투입되어 있는 경우 NC(normal close), 개방되어 있는 경우 NO(normal

### open)로 표기한다.

### (10) 모선덕트 (bus duct)

### 상수, 가닥수, 정격전압, 정격전류를 기입한다.

### (11) 케이블

### 고압용 케이블, 저압간선용 케이블 및 배전반간의 연결선에 대해서 종류, 정격전압,

### 심선수, 굵기, 가닥수를 기입한다.

### (12) 발전기

### 상수, 가닥수, 정격전압, 주파수, 정격용량, 역률을 기입한다.

5. 도면의 작성

### 5.1 작성 범위

### 전기단선도의 작성범위는 수전설비의 책임분계점부터 저압 변압기의 2차측(부하설

### 비 1차측)까지이며, 다음 사항이 포함되어야 한다.

### (1) 버스바 또는 케이블의 종류, 굵기 및 가닥수 등

### (2) 변압기의 종류, 정격(상수, 1․2차 전압), 1․2차 결선 및 접지방식, 보호장치 등

### (3) 각종 보호장치(차단기, 단로기)의 종류와 차단 및 정격용량, 보호방식 등

### (4) 예비 동력원 또는 비상전원 설비의 용량 및 단선도

### E - 46 – 2013

### (5) 각종 보호장치의 단락용량 계산서 및 비상전원 설비용량 산출계산서(해당될

### 경우에 한정한다)

### 5.2 일반사항

### (1) 전기단선도를 이해하기 위해서 필요한 범례도(legend)를 작성한다.

### (2) 도면은 범례도에 따라 약어와 기호를 이용하여 간단하고 일목요연하게 작성한다.

### (3) 계통이 대규모인 경우 전체계통도, 고압전기단선도, 저압전기단선도, 비상전원전기

### 단선도로 구분하여 작성한다. 전체계통도는 인입지점부터 비상전원까지 사업장내

### 모든 전기기기의 개략적인 접속 형태를 한 장의 도면으로 나타낸 것으로 4.2 전기

### 설비별 표시사항 중 선택해서 표기하고, 전동기 등 부하는 종류별로 간략화하여

### 표시한다. 전체계통도는 <부록 3> 예시를 참조한다.

### (4) 시공이나 운전상 특별히 필요한 사항은 도면의 우측 상단에 표기한다.

### (5) 기호는 한국산업표준을 사용을 권장하며, 각 사업장별 특성에 따라 유사한 다른

### 기호를 사용할 수도 있다.

### (6) 동일 사업장내의 각 공정별 전기단선도는 범례, 기기번호 부여방법, 도면번호 부

### 여방법 등이 통일되어야 한다.

### 5.3 기존 설비로 부터 증설

### 기존 설비로부터 증설하는 경우에는 기존 시설분은 점선으로 표기하여 개략적으로

### 그리고, 전기계통, 전압, 주파수, 차단기의 위치 정도를 기입한다.

### 5.4 연동회로(interlock)

### 아래의 연동회로는 도면에 점선으로 명시한다.

### E - 46 – 2013

### (1) 상용전원과 예비전원간의 연동

### (2) 단로기, 접지스위치 등 조작 시의 안전성 및 보호를 위해 필요한 회로

### (3) 변압기 2대 이상에서 모선분리 또는 선택운전을 위한 연동회로

### 5.5 기기번호(item no.)

### (1) 기기번호는 공사 사양서(project spec.)의 원칙대로 기입하되 단위공장, 지역, 기기의

### 종류, 예비기기 등을 쉽게 구분할 수 있도록 정한다.

### (2) 기기번호는 다음을 참고하여 사업장의 실정에 맞게 부여 할 수 있다.

### P - 10 01 A/B

### 수량(예비설비 포함)

### 일련번호

### 단위공정번호(공장)

### 전기기기의 종류

### (3) 기기번호의 머리글자는 기기의 종류에 따라 다음을 참고하여 사업장의 실정에 맞게

### 표기 할 수 있다.

|P|;펌프류|C|;압축기류|
| --- | --- | --- | --- |
| AG | ; 교반기류 | LP | ; 조명 |
| WR | ; 용접용 리셉터클 | UPS | ; 무정전전원공급장치 |
| BC | ; 충전기 |  | SPARE ; 예비용 |

### 5.6 도면번호(DWG no.)

### (1) 도면에는 공정 또는 지역 등을 포함하여 고유의 도면번호를 부여하여야 한다.

### (2) 2매 이상의 도면으로 연결되는 경우에는 연결되는 도면번호 및 연결 전기기기 등

### 의 고유번호 등을 표기하여 계통의 연결을 쉽게 알아볼 수 있도록 한다.

### E - 46 – 2013

6. 범례도 (legend)

### 범례도에는 전기단선도에서 사용되는 다음과 같은 제반 약속들이 표시되어야 한다.

### (1) 전기단선도에 나타나는 모든 전기기기의 기호

### (2) 전기단선도에서 사용되는 약어

### (3) 1회 이상 사용되는 특별한 사항

7. 도면관리

### 7.1 원본의 관리

### (1) 원본은 총괄적으로 도면을 관리하는 부서를 지정하여 관리한다.

### (2) 원본을 관리하는 부서의 장은 최소 1년에 1회 이상 현장과 일치 여부를 확인하고

### 갱신하여야 한다.

### (3) 원본을 수정한 후에는 수정내용, 수정일자 및 수정을 담당한 자를 기록하고 최종

### 날인을 득하도록 한다.

### 7.2 사본의 관리

### (1) 사본을 사용하는 정비부서의 장은 사본을 전기실에 비치하여 필요시 즉시 사용

### 할 수 있어야 한다.

### (2) 현장에서 변경이 일어난 경우에는 사본에 붉은 색깔로 표시하여 사용하고 원본

### 관리를 하는 부서에서 원본을 갱신할 수 있도록 변경 즉시 원본을 관리하는

### 부서에 통보하여야 한다.

8. 기타

### E - 46 – 2013

### 기타 필요한 사항은 <부록 3>의 도면 예시를 참조한다.

### E - 46 – 2013

<부록 1>

## 전기용 기호

기호의 크기는 마음대로 바꿀 수 있으나 되도록 닮은꼴이 되어야 한다. 다만, 선의 굵기를 바

꿔서 용도를 구분하여도 무방하다. 이 지침에 정하여져 있지 않은 것 또는 불충분한 것에 대해

서는 새로이 기타 기호와의 조합, 글자 등의 병기에 따라 표시하는 것을 권장한다.

(a), (b)로 기재된 것은 적요에 특별히 명시되지 않은 경우 (a)의 사용을 권장한다.

1. 전류

| 번호 | 명칭 | 기호 | 적요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 직류 |  | 보기: |
| 1.2 | 교류 |  | 보기: |
| 1.3 | 고주파 |  | 보기: |

2. 도선 및 접속

| 번호 | 명칭 | 기호 | 적요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 도선 |  | 1. 전선 및 모선 등에 널리 사용된다.<br>2. 필요에 따라 굵기를 구별한다.<br>3. 도체의 가닥수를 명시하고 싶을 때는 다음<br>과 같이 표시할 수 있다.<br>(a) 2가닥 (b) 3가닥 (c) n가닥 |
| 2.2 | 단자 | (a) (b) | 보기: |
| 2.3 | 도선의 분기 |  |  |
| 2.4 | 도선의 접속 |  | 아래 그림과 같이 표시해도 된다. |

### E - 46 – 2013

| 번호 | 명칭 | 기호 | 적요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | 도선이 접속하지 않는 경우 |  |  |
| 2.6 | 접지 |  |  |
| 2.7 | 케이스에 접속 |  | 착오가 생길 염려가 없을 때는 사선의 일부 또<br>는 전부를 생략할 수 있다. |

3. 연동, 저항·인덕턴스

| 번호 | 명칭 | 기호 | 적요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 연동을 나타내는 일반 기호 |  |  |
| 3.2 | 저항 또는 저항기 | (a) (b) | 1. 특히 필요한 경우에는 산의 수를 바꿀 수있다<br>2. (b)는 특히 무유도를 나타낼 때 사용한다. |
| 3.3 | 가변저항 또는 가변저항기 | (a) (b)<br>(c) (d) | 1. 특히 필요한 경우에는 산의 수를 바꿀 수있다<br>2. (c), (d)는 특히 무유도를 나타낼 때 사용<br>한다. |
| 3.4 | 탭 붙이 저항기 | (a) (b) | 1. 특히 필요한 경우에는 산의 수를 바꿀 수있다<br>2. (b)는 특히 무유도를 나타낼 때 사용한다. |
| 3.5 | 임피던스 |  |  |

4. 회전기

| 번호 | 명칭 | 기호 | 적요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 직류 분권 전동기 |  | 1. 타 여자일 경우 다음에 따른다.<br>2. 파선부는 저항기류를 접속할 경우를 나타내<br>고, 그것이 없을 때는 실선으로 나타낸다.<br>3. 보극권선 또는 보상권선은 필요에 따라 추<br>가한다. |
| 4.2 | 직류 직권 전동기 |  | 보극권선 또는 보상권선은 필요에 따라 추가한<br>다. |

### E - 46 – 2013

| 번호 | 명칭 | 기호 | 적요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | 직류 복권 전동기 |  | 1. 파선부는 저항기류를 접속할 경우를 나타내<br>고, 그것이 없을 때는 실선으로 나타낸다.<br>2. 보극권선 또는 보상권선은 필요에 따라 추<br>가한다. |
| 4.4 | 동기발전기 |  | 1. 동기 발전기라는 것이 명확할 때에는 단순<br>히 G로 기입해도 된다.<br>2. 전기자의 아래쪽에 표시한 선은 중성점측<br>인출을 나타낸다.<br>3. 단선도에서 계자 코일의 기호를 필요로 하<br>지 않을 때에는 생략해도 된다. |
| 4.5 | 동기 전동기 |  | 단선도에서 계자 코일의 기호를 필요로 하지<br>않을 때에는 생략해도 된다. |
| 4.6 | 유도 전동기(일반) |  | 유도 전동기란 것이 명확할 때에는 M이라고 기<br>입해도 된다. |
| 4.7 | 권선형 유도 전동기 |  |  |
| 4.8 | 유도 발전기 |  | 유도 전동기란 것이 명확할 때에는 G이라고 기<br>입해도 된다. |

5. 변압기

| 번호 | 명칭 | 기호 | 적요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 변압기(일반) | (a) (b) | 혼촉 방지판이 붙은 것은 다음에 따른다. |

### E - 46 – 2013

<table>
<tr><th>번호</th><th>명칭</th><th>기호</th><th>적요</th></tr>
<tr><td>5.2</td><td>단상 변압기</td><td>(a) (b)<br>(c) (d)<br>(e)</td><td>(b), (d), (e)는 3권선 변압기일 경우를 표시<br>한다.</td></tr>
<tr><td>5.3</td><td>3상 변압기</td><td>(a) (b)<br>(c) (d)<br>(e)</td><td>(b), (d), (e)는 3권선 변압기일 경우를 표시<br>한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">5.4</td><td rowspan="2">변압기 접속 보기</td><td>(a) (b)</td><td>1. Y △ 접속일 경우를 표시 한다.<br>2. 특히 3상 변압기를 표시할 필요가 있을 경<br>우는 옆에 3Φ로 기입한다.</td></tr>
<tr><td>(a) (b)</td><td>1. V 접속일 경우를 표시한다.<br>2. 특히 3상 변압기를 표시할 필요가 있을 경<br>우는 옆에 3Φ로 기입한다.</td></tr>
</table>

### E - 46 – 2013

<table>
<tr><th>번호</th><th>명칭</th><th>기호</th><th>적요</th></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td>(a) (b)</td><td rowspan="2">1. 3권선 변압기일 경우를 표시한다.<br>2. 특히 3상 변압기를 표시할 필요가 있을 경<br>우는 옆에 3Φ로 기입한다.</td></tr>
<tr><td>(a) (b)</td></tr>
<tr><td>(a) (b)</td><td>1. 3권선 변압기에서 중성점측 인출인 경우를<br>표시한다.<br>2. 특히 3상 변압기를 표시할 필요가 있을 경<br>우는 옆에 3Φ로 기입한다.</td></tr>
</table>

6. 전원 및 장치

<table>
<tr><th>번호</th><th>명칭</th><th>기호</th><th>적요</th></tr>
<tr><td>6.1</td><td>전지 및 직류전원</td><td></td><td>1. 혼동될 때에는 다음과 같이해도 된다.<br>2. 극성은 긴 선을 양극, 짧은 선을 음극으로<br>한다.<br>3. 다수 연결할 때에는 다음과 같이해도 된다.<br>(a) (b)<br>(3개인 경우)</td></tr>
<tr><td>6.2</td><td>정류기(일반)</td><td>(a) (b)</td><td>화살표는 정삼각형으로 하고 직류가 통하는 방<br>향을 나타낸다.</td></tr>
<tr><td>6.3</td><td>변환기(일반)</td><td></td><td rowspan="2">A에서 B로의 변환을 표시할 때에는 아래 그림<br>과 같이 기입한다.<br>는 신호의 진행 방향을 표시한다.</td></tr>
<tr><td>6.4</td><td>전원장치(정류장치인 경우)</td><td></td></tr>
</table>

### E - 46 – 2013

7. 계기용 변압기 및 변류기

| 번호 | 명칭 | 기호 | 적요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | 계기용 변압기(일반) | (a) (b)<br>(c) (d) | 1. 주 변압기와 구별하기 위해 그것보다 가늘<br>게 그릴 수 있다.<br>2. (a)는 2권선인 경우를 표시한다.<br>3. (b), (c)는 3권선인 경우를 표시한다.<br>4. 혼돈할 우려가 없는 경우 변압기(일반) 기<br>호인 (d)를 사용할 수 있다.<br>5. 저압 전동기제어반(MCC)의 제어회로용 변압<br>기는 다음과 같이 표시한다. |
| 7.2 | 단상 계기용 변압기 | (a) (b)<br>(c) | 1. 주 변압기와 구별하기 위해 그것보다 가늘<br>게 그릴 수 있다.<br>2. 단선도에서는 필요에 따라 접속을 옆에 기<br>입한다.<br>3. (a)는 2권선, (b), (c)는 3권선의 경우를<br>표시한다. |
| 7.3 | 3상 계기용 변압기 | (a) (b)<br>(c) | 1. 주 변압기와 구별하기 위해 그것보다 가늘<br>게 그릴 수 있다.<br>2. 단선도에서는 필요에 따라 접속을 옆에 기<br>입한다.<br>3. (a)는 2권선, (b), (c)는 3권선의 경우를<br>표시한다. |
| 7.4 | 변류기 | (a) (b)<br>(c) (d)<br>(e) | 1. (a), (b)는 2권선, (c), (d)는 3권선인 경<br>우를 표시한다.<br>2. (e)는 2중 철심인 경우를 표시한다.<br>3. 전류계와 조합하는 예는 다음과 같다 |

### E - 46 – 2013

| 번호 | 명칭 | 기호 | 적요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.5 | 영상 변류기 | (a) (b) |  |

8. 배전반 부착기구

| 번호 | 명칭 | 기호 | 적요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | 계기용 절환 개폐기 | (a) (b) | 1. (a)는 전압 회로용에 쓰인다.<br>2. (b)는 전류 회로용에 쓰인다. |
| 8.2 | 전류계용 분류기 |  |  |
| 8.3 | 시험용 전압 단자 | (a) (b) (c) | 보기: (a) (b) (c) |
| 8.4 | 시험용 전류 단자 |  | 보기: |

9. 전력용 접점

| 번호 | 명칭 | 기호 | 적요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | 접점(일반) 또는 수동접점 | (a) (b) |  |
| 9.2 | 수동조작 자동복귀 접점 | (a) (b) | 손을 떼면 복귀하는 접점(누름형, 인장형, 비<br>틀림형에 공통)이며, 단추 스위치, 조작 스위<br>치 등의 접점에 쓰인다. |

### E - 46 – 2013

| 번호 | 명칭 | 기호 | 적요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.3 | 기계적 접점 | (a) (b) | 리밋 스위치와 같이 접점의 개폐가 전기적 이<br>외의 원인에 의해서 이루어지는 것에 쓰인다. |
| 9.4 | 계전기 접점 또는 보조 스<br>위치 접점 | (a) (b) |  |
| 9.5 | 수동 복귀 접점 | (a) (b) | 인위적으로 복귀시키는 것으로 전자석으로 복<br>귀시키는 것도 포함된다. 보기를 들면, 수동<br>복귀의 열동 계전기 접점, 전자 복귀식 벨 계<br>전기 접점 등 |

10. 개폐기 및 제어장치

| 번호 | 명칭 | 기호 | 적요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | 단로기(일반) | (a) (b)<br>(c) (d)<br>(e) | 1. (b), (d)는 특히 간단하게 나타낼 필요가<br>있는 경우에 쓰인다.<br>2. (c), (d)는 쌍투형인 경우에 쓰인다.<br>3. (e)는 쌍투 쌍날형인 경우에 쓰인다. |

### E - 46 – 2013

<table>
<tr><th>번호</th><th>명칭</th><th>기호</th><th>적요</th></tr>
<tr><td>10.2</td><td>링크(link) 기구에 의한 수<br>동 조작의 단로기</td><td>(a) (b)<br>(c) (d)<br>(e) (f)</td><td rowspan="2">1. (b), (d), (f)는 특히 간단하게 나타낼 필<br>요가 있는 경우에 쓰인다.<br>2. (c), (d)는 쌍투형인 경우에 쓰인다.<br>3. (e), (f)는 쌍투 쌍날형인 경우에 쓰인다.<br>4. 단선도에 있어서 팬터 그래프형 또는 직립<br>투입형을 나타낼 필요가 있는 경우에는 다<br>음과 같다.<br>“○"는 고정 접촉부 쪽에 부착한다.</td></tr>
<tr><td>10.3</td><td>동력조작의 단로기</td><td>(a) (b)<br>(c) (d)<br>(e) (f)</td></tr>
<tr><td>10.4</td><td>수동 조작의 단로기형 부하개폐기</td><td>(a) (b)</td><td>(b)는 특히 간단하게 나타낼 필요가 있는 경우<br>에 사용한다.</td></tr>
</table>

### E - 46 – 2013

| 번호 | 명칭 | 기호 | 적요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.5 | 동력 조작의 단로기형 부하개폐기 | (a) (b) | (b)는 특히 간단하게 나타낼 필요가 있는 경우<br>에 사용한다. |
| 10.6 | 개폐기(일반) | (a) (b) | (b)는 단극 쌍투의 경우에 쓰인다. |
| 10.7 | 나이프 스위치 |  |  |
| 10.8 | 기중 차단기(일반) |  | 배선용 차단기도 포함한다. 기호 옆에 다음 글<br>자를 부기한다.<br>기중 차단기 ACB<br>배선용차단기 MCCB |
| 10.9 | 교류 차단기(일반) | (a) (b)<br>(c) | 1. 종류를 나타내는 경우에는 옆에 다음 글자<br>를 부기한다.<br>기름 차단기 OCB<br>진공 차단기 VCB<br>공기 차단기 ABB<br>가스 차단기 GCB<br>자기 차단기 MBB 등<br>2. (b)는 간단히 나타낼 경우에 쓰인다.<br>3. (c)는 잘못될 우려가 없는 경우에 한해 사<br>용할 수 있다. |
| 10.10 | 고압 교류 부하 개폐기(일<br>반) | (a) (b)<br>(c) | 1. 종류를 나타내는 경우에는 옆에 다음 글자<br>를 부기한다.<br>기름 부하 개폐기 OS<br>기중 부하 개폐기 AS<br>진공 개폐기 VS<br>가스 개폐기 GS 등<br>2. (b)는 간단히 나타낼 경우에 쓰인다.<br>3. (c)는 잘못될 염려가 없는 경우에 한해 쓸<br>수 있다. |

### E - 46 – 2013

| 번호 | 명칭 | 기호 | 적요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.11 | 전자 접촉기 | (a) (b) | 1. (a)는 휴지(reset) 상태에서 여는 경우를<br>나타낸다.<br>2. (b)는 휴지 상태에서 닫는 경우를 나타낸<br>다. |
| 10.12 | 열동 과전류 계전기의 히터 | (a) (b) |  |
| 10.13 | 열동 과전류 계전기의 히터 | (a) (b) | 용도를 나타낼 경우, 다음과 보기와 같이 글자<br>를 부기할 수 있다.<br>보기1:브레이크용 전자석의 경우<br>(a)는 전압 코일에 의한 경우<br>(b)는 전류 코일에 의한 경우<br>(a) (b) (c)<br>보기2:투입 코일인 경우 보기3:트립 코일인 경우<br>(a) (b) (a) (b) |

11. 커패시터 및 리액터

| 번호 | 명칭 | 기호 | 적요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | 전력용 커패시터 |  | 1. 단선도의 도면상에서 접속되어 있지 않은 경<br>우에는, 다음과 같이 그 선은 생략해도 좋다.<br>2. 간편 표시인 경우, 다음과 같은 기호를 사<br>용해도 좋다. |
| 11.2 | 전력용 분로 리액터 |  | 간편 표시인 경우, 다음과 같은 기호를 사용해<br>도 좋다. |

### E - 46 – 2013

12. 보호 장치

| 번호 | 명칭 | 기호 | 적요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | 피뢰기 | (a) (b) | 방전캡의 유무에 상관없이 이것으로 나타낸다. |
| 12.2 | 퓨즈(일반) | (a) (b) | 실 퓨즈, 판 퓨즈를 포함한다. |
| 12.3 | 포장 퓨즈 | (a) (b) | 1. 통형 퓨즈, 전력 퓨즈, 플러그 퓨즈를 포함<br>한다.<br>2. 사선은 우상(右上)으로 한다. |
| 12.4 | 퓨즈 붙이 단로기 | (a) (b) |  |
| 12.5 | 한류 리액터 | (a) (b) |  |

13. 계전기 및 접점
(1) 다른 기기와 혼돈될 우려가 없는 경우 □ 대신에 ○을 사용해도 좋다.

(2) 이들의 기호는 계전 방식을 나타내는 경우에도 사용할 수 있다.

(3) 계전 방식과 계전기를 조합해서 나타낼 필요가 있는 경우, 아래의 보기에 따른다.

보기 : 단락 방향 계전 방식의 과전류 계전기 DS-OC

반송 계전 방식의 방향거리 계전기 Cr-DZ

계통 분리 계전 방식용의 부족 주파수 계전기 DI-UF

(4) 다음 표의 적요란의 ①②는 다음을 뜻한다.

①은 O(과, 過), U(부족) 혹은 OU(과부족)을달수 있는 것

②는 S(단락) 혹은 G(지락)을 끝에 달 수 있는 것

### E - 46 – 2013

(5) 고속도인 경우 표의 글자의 선두에 H를 첨가한다.

(6) 전압 억제 붙이인 것은 표의 글자의 끝에 v를 첨가한다. 다만, S 혹은 G보다 앞에 단다.

보기 : 전압 억제붙이 단락 과전류 계전기

OCvS

| 번호 | 명칭 | 기호 | 적요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | 계전기(일반) |  | 계전기의 종류는 숫자를 기입하여 구분할 수<br>있다.<br>보기: |
| 13.2 | 단락 계전기 | S |  |
| 13.3 | 지락 계전기 | G |  |
|13.4|전류계전기|C|①|
| 13.5 | 과전류 계전기 | (a) (b)<br>OC |  |
| 13.6 | 지락 과전류 계전기 | (a) (b)<br>OCG |  |
| 13.7 | 부족 전류 계전기 | UC |  |
| 13.8 | 역류 계전기 | RC |  |
| 13.9 | 과부하 계전기 | OL |  |
| 13.10 | 한류 계전기 | CL |  |
|13.11|전압계전기|V|①|
| 13.12 | 과전압 계전기 | (a) (b)<br>OV |  |
| 13.13 | 지락 과전압 계전기 | (a) (b)<br>OVG |  |
| 13.14 | 부족 전압 계전기 | (a) (b)<br>UV |  |
|13.15|주파수계전기|F|①|
|13.16|방향계전기|D|②|
| 13.17 | 단락 방향 계전기 | (a) (b)<br>DS |  |
| 13.18 | 지락 방향 계전기 | (a) (b)<br>DG |  |

### E - 46 – 2013

| 번호 | 명칭 | 기호 | 적요 |
| --- | --- | --- | --- |
|13.19|전력계전기|P|①|
| 13.20 | 무효 전력 계전기 | Q | ① |
| 13.21 | 차동 계전기 | (a) (b)<br>Df | ② |
| 13.22 | 비율 차동 계전기 | (a) (b)<br>RDf | ② |
| 13.23 | 열동 계전기 | Th |  |
| 13.24 | 열동 과전류 계전기 | ThOC |  |
| 13.25 | 열동 과부하 계전기 | ThOL |  |
| 13.26 | 한시 계전기 | (a) (b)<br>TL |  |

14. 계기
(1) 기록형은 기호 글자의 첫머리에 R자를 붙인다.

(2) 종합형은 기호 글자의 첫머리에 T자를 붙인다.

(3) 최대·최소를 표시할 수 있는 것은 기호 글자의 첫머리에 M자를 붙인다.

번호 명칭 기호 적요
14.1 계기(일반) ○속에 종류를 나타내는 글자를 넣는다. 특히
직류, 교류, 고주파의 구별을 하는 경우는 다 음과 같다.
직류 교류 고주파 지침의 한쪽 흔들림 또는 양쪽 흔들림을 나타 낼 경우에는 다음과 같다.
한쪽 방향으로 지침이 흔들림 양쪽 방향으로 지침이 흔들림
14.2 전류계

### E - 46 – 2013

| 번호 | 명칭 | 기호 | 적요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.3 | 기록 전류계 |  |  |
| 14.4 | 적산 전류계 |  |  |
| 14.5 | 전압계 |  |  |
| 14.6 | 기록 전압계 |  |  |
| 14.7 | 저항계 |  |  |
| 14.8 | 전력계 |  |  |
| 14.9 | 기록 전력계 |  |  |
| 14.10 | 전력량계 | (a) (b) | (b)는 특히 검정필한 것을 나타내는 경우에 쓰<br>인다. |
| 14.11 | 무효 전력계 |  |  |
| 14.12 | 전산 무효 전력계 |  |  |
| 14.13 | 역률계 |  |  |
| 14.14 | 주파수계 |  |  |
| 14.15 | 영상 전류계 |  |  |
| 14.16 | 0상 전압계 |  |  |

15. 전선로

| 번호 | 명칭 | 기호 | 적요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | 전선로(일반) |  |  |

### E - 46 – 2013

| 번호 | 명칭 | 기호 | 적요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.2 | 가공 전선로 |  | 1. 특히, 전압을 구별할 필요가 있는 경우에는<br>전압에 따라서 선의 굵기를 굵게 하고, kV<br>로 나타낸 전압을 부기한다.<br>2. 미완성 전선로 또는 타 소속 전선로와 같이<br>특히 구별할 필요가 있는 경우에는 파선을<br>사용할 수 있다. |
| 15.3 | 지중 전선로 | (a)<br>(b) | 1. 가공 전선로에 준한다.<br>2. (b)에서 지그재그의 기호는 적당한 간격을<br>두고 기입할 수 있다.<br>3. 타종의 전선로와 혼동되지 않을 경우 15.1<br>의 기호를 사용할 수 있다. |
| 15.4 | 보안용 통신선 |  | 이 기호는 주로 첨가 통신선에 쓰인다. |

16. 기타 기호

| 번호 | 명칭 | 기호 | 적요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16.1 | 인출형 | (a) (b) |  |
| 16.2 | 자동절체개폐기(ATS) |  |  |
| 16.3 | 리셉터클(welding receptacle) |  |  |
| 16.4 | 전자 개폐기용 누름 버튼 |  | 텀블러형 등인 경우에도 이것을 사용한다. 파<br>일럿 램프붙이인 경우는 L을 병기한다. |
| 16.5 | 모선 덕트(bus duct) |  |  |
| 16.6 | 케이블 헤드 |  | 케이블 헤드를 사용하지 않고, 단말처리만인<br>경우는 다음과 같이 나타내도 좋다. |

### E - 46 – 2013

### <부록 2>

## 저압배전반 일람표 예시

### KOSHA GUIDE

### E - 46 – 2013

## 예시

### <부록 3> 전기단선도

3.1 범례(legend)

GCB : 가스차단기(gas circuit breaker) ATS : 자동절체 개폐기 포장퓨즈 역률계
VCB : 진공차단기(vacuum circuit breaker)
ACB : 기중차단기(air circuit breaker)
MCCB : 배선용차단기(mold case circuit breaker) TR : 변압기(transformer) VS : 계기용 절환 개폐기(전압) 전력량계
ELCB : 누전차단기(earth leakage circuit breaker)
DS : 단로기(disconnecting switch) 퓨즈 AS : 계기용 절환 개폐기(전류) 무효전력계
DS : 단로기(모터 구동) 모선 덕트(bus duct) ZCT : 영상변류기 RDf 비율차동계전기 인출형(drawout device) PT : 계기용 변압기 CT : 변류기 OC 과전류계전기
MC : 전자접촉기(magnetic contactor) LA : 피뢰기(lightning arrester)
SA : 서지어레스터(surge arrester) 전류계 OCG 지락과전류계전기 리셉터클(welding receptacle) 전자 개폐기용 누름 버튼 전압계 UV 부족전압계전기

### KOSHA GUIDE

### E - 46 – 2013

3.2 전체계통도

### KOSHA GUIDE

### E - 46 – 2013

3.2 고압전기단선도

### KOSHA GUIDE

### E - 46 – 2013

3.3 저압전기단선도
```
