# 건설현장의 전기설비 설치 및 관리에 관한 기술지원규정

> **출처**: 한국산업안전보건공단 (KOSHA)
> **지침번호**: B-E-7-2025
> **원본 URL**: https://portal.kosha.or.kr/openapi/v1/file/down/FL00021380538/2
> **License**: 공공누리 출처표시 (변경금지)
> **추출 방식**: Tesseract OCR (한국어+영어, 200 DPI, v1.1.18) — scanned PDF 보강
> **주의**: OCR 정확도 ~90-95%. 표·이미지·서식 일부 손실. 정확 원본은 위 URL.

---

```ocr
KOSHA GUIDE

B - E - 7- 2025

Toe

고

건설현장의 전기설비 설치 및 관리에 관

NA ATA

2025. 3.

fa
ho

re
o

re

Te

ol 62
160 KO



기술지원규정의 개요

이 제 ㆍ 개정경과
- 2002년 3월 총괄기준제정위원회 심의
- 2008년 4월 KOSHA CODE 전기안전분야 제정위원회 심의
- 2008년 5월 총괄제정위원회 심의
- 2011년 124 전기안전분야 제정위원회 심의(개정)
- 20244 11월 기계ㆍ전기안전분야 전문위원회 심의(개정)
- 2025년 1월 표준제정위원회 본위원회 심의(개정)

ㅇ 관련규격 및 자료
- 영국 HSE, 건설현장 전기안전([<6001081 safety on construction sites, HS(G)141)
- KS C IEC 60364-4-41: 저압 전기설비-제4-41부; 안전을 위한 보호-감전에 대
한 보호
- KS C IEC 60364-7-704: 저압전기설비-제7-704부: 특수설비 또는 특수장소에 관
한 요구사항-건설현장 및 해체현장에서의 설비
- KOSHA GUIDE 「저압전기설비에서의 감저재해예방을 위

위
그
떠>
x
mM
Lu

Oo 관련 법규ㆍ규칙ㆍ고시 등
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제2편 제3장 (전기로 인한 위험방지)

ㅇ 기술지원규정의 적용 및 문의

- 이 기술지원규정에 대한 의견 또            안전보건공단 홈페이지(\\\.16009318.0.10)
의 기술지원규정 소관 분야별 문      를 참고하시기 바랍니다.

- 동 규정 내에서 인용된 관련규격       법규 등에 관하여 최근 개정본이 있을 경우
에는 해당 개정본의 내용을 참고하시기 바랍니다.

공표일자 : 2025년 3월 26일
제 정 자 : 한국산업안전보건공단 이사장



1. aa oS SESE SOSESOSSESSESESSOSESSESOSSOSOSSOSOOSOSSOSSOSOSSOSOEOSOSSOSOSSOSSOSERSSOSIOSS 1
2. 적용 범 위 아아아아아아아아아아아아어아아아 1
3. 용어의 정의 | 아아아아아아아아아아아아이이아이이이아이이이이아 1
A, 월반사항 cssessesssssonsossesssssonsssnnsesaseessssessensonssesnsssessessscesscssesesessensseanscesvonsssssassnseeseseseetey 2
5. 작업계획의 수립

5.1 작업계획 수립

5.2 전력회사와의 사전 Bo

6. 공급전압의 결정

7. 가공전선 및 지중

8. 전기설비의 선정

9. 작업책임자의 선임

10. 전기설비의 설치

10.1 발전기 아아

10.2 이동 전기설비

10.3 휴대 전기기기
누

10.4 누전 차단기 | 아여어에아아겨여애아아여어아아이99이이9999아아아 9
10.5 탄로기 crreessseesseeestesseesseesneesnsesseesnecnsecsecsuessueesanesaeesutessuetsueecsueeeaseautenanersneeaenasenaae 10
10.6 Rd 전설비| 여여아여아여아아어아어아아이이 10

11. 전원 의 접지. ceseeeseeeesseeeesneeessneeessneeesneessnseesnneessnseessneessneessneessaeeesseteesansessnetsnesessnes ll
12. 건설현장의 임시 배전시스템 oeeeeeee esses esses eeeeeeeeseeeseseeeeseneesnneesnneesnnessnneessnnessnneessaes 12

13. 220 Vi 전원의 사용 아아아어어에아아새애여아아아어어아이이어999999999999새아아 13

14. 전기 설비의 유지 관리 eee eee eeseeeseeeessneeeeneessneessneesaessneessneessnessneesnneessneeseeaneeeay 14

15. 휴대 전기설비의 유지 관리 ……아아아아에애아아아에애애아아사아사이아아아이어어어이아아이어어아아아아가사 14

16. 철거 및 해체 사의 안전관기  …아에아아아아아9아아이이이이이이아 16

17. 건물의 변경작업 ceeeseeeeeceeeesseeeseeessseessneeesaeeessneessneeesaneessneeesaneesaeessneeessnnesseeeesntetsaes 16

18. 시운전 작업  ceseeeeeeeeeeeeseseseeteeseseseeseneneeseseseeneneeseseseenenesesesesesersseseseeneseseeseseeees 17

LO, 점 중 아아아아아어사아어아어이이9이이999599999595995999599999999999아아 17

<부록> AEA UAB creeseseeseeeeesees ees eeseeseeseeseesesesnesneseensenseneessenseneseessessessesseaneanessensanes 20



KOSHA GUIDE
B -E - 7 - 2025

건설현장의 전기설비 설치 및 관리에 관한 7) Sr] Ata (ek)

규칙"  이라 한다) 제2편 제3장
Ja) 및 관리에 관한 기술적

01) 이 규정은 건설현장에 설치되는 고정, 이동 및 휴대 전기설비 등에 대하여 적용한다.

(2) 이 규정은 공사가 완료된 건설현장의 전기설비와 다음의 설비에 대하여 적용하지 아니

(가) 3상 440/380 VS 사용하는 타워크레인 및 기타 고정 설치된 전기설비
(나) 교류아크용접기
(3) 이 규정은 건설현장의 관리장소

설비에는 = As 용하지 않는

|: 사무소, 탈의실, 회의실, 매점, 식당, 기숙사, 화장실)의

3. 용어의 정의
) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

(가) “안전 초저전압계통(8하이 extra low voltage system: 이하 SELV2} 한다)”이라 함은
상상테 뜨는 지락구장은 푸환안 ee 인가되는 전압이 초저전압(0178
low voltage : 2147-419} 50 V 이하, 직류전압 120 V 이하)을

전

을 초과하지 않는 전기시스템을

(나) “mes
에서 또는 다른 희로에 있어서 지락고장을 제의한

특별저압을 초과하지 않는 전기시스템을 말한다.

한 단일고장상태에서 인가되는 전압이


KOSHA GUIDE

B -E - 7 = 2025

(다) 이후

(라) “2 ae A (Reinforced insulation)” °]2}        y
연을 말한다. 강화절연은 여러 층의 기초절연 또는 부가절

(2) 그 밖에 이 규정에서 사용

하고는 산업안전보건법, 같은
바에 따른다.

(1) 건설현

(가) 작업의 대부

(나) 작업현장이 수시로 변경되기

AAS 오 가 많다.

(다)

(라)

에
of
때ㅁ

(마)

ox
se,

작업
he
높

te (위

iat
2

(2) 상기 (1)항과 관련하여 수립하는

(가)

rN
에

Fn 있는 전기위험의

(나) 설계, 작업방법, 설

(다) 위

(라)

AA (Double insulation)”°] 2} 함은 기초절연과 부가절

분이 감전의 위험

자들이 서로 다른 전기시스템을

비 또는 2

장에서의 전기위험요인은 다음과 같다.

성이 매우 높은 슴한 옥외에서 이루어진다.

때문에,

작업용 AMA] 충분한 <

사용하는 경우가 많아 오인에 의한 사고

= 전기재해 예방대책의 주요

ol
aw
은
ow

도(

ae

at

험도)를

20
000

a
22,
clot
on

offi
thlo

변경

이하로 저감시킨다(위험원 AAS

험한 것으로 대체한다(예 :


KOSHA GUIDE
B -E - 7 - 2025

(마) 개인보다는

cn

작업자를 보

lol
uct

| 스     -  으 으    As
수 있는 방법을 우선 선정한다.

년

(바) 잠재적인 위험에 대처하기 위하여 정보제공, 교육훈련 SS 실시한다.

5. 작업계획 수림

5.1 작업계획 수림
(1) 우선 작업계획을 수림하는 자를 지정하고 이들에게 전기안전에 관련된 정보를 제공
하여야 한다. 여기에는 건설현장의 기존 건물 및 부지사용에 관한 정보도 포함된다.

(2) 전기안전에 관한 정보에는 전기공금시스템, 부지와 구조물에 대한 도면
도면, 전기배선도 등이 포함된다.

기존 전기설비의

(3) 작         하는 자는 전기위험을 효과적으로 제거하기 위하여 다음의 사항을

(다) BE 작업자를 보호하는 위험관리수단의 사용

(4) 작업계획 수립단계에서 공사 AAO 따라 고려하여야 할 사항은 다음과

my

다.

(가) 공사 중의 주위 환경 및 시설물 등에 대하여 전력회사가 주의하여야 할 사항


KOSHA GUIDE

B -E - 7 = 2025

(바) 타워크레인과 같은 중장비의 설치위치와 SHAY
(사) 임시 깨전시스템의 설치, 개폐장치, 공급케이블 등의 위치와 보호방법

(아) 작업의 진행에 따른 설비의 증설 또는 변경방법

(자) 입시 배전시스템의 안전관리 및 운전원 지정

(차) 배전시스템에 접속된 기계장치 및 전기설비의 사용자, 관리자 등의 지정

(카) 잠금장치의 준비

“ta

(타) 기존 배전시스템의 이용 OF

(과) 정비작업 중 전원시스템의 충전부 확인

AN

6공된 건물이나 설비의 시운전 등

(하) 4

©) 원도급자는 현장에 필요한 지침 BH So) ws 만들어 VI 출임하는 Ses
관련 위헌정보를 제공하여야 한다.

5.2 전력회사와의 사전 협의

는 도급자는 공사 추기단계에서 다음의 사항에 대하여 전력회사와 충분한

(1) 인입구에 설치된 차단기, 개페기 등의 정확한 정격 용량
(2) 주전원에 연결되는 발전기(10.1 (7)항 참조)
(3) 타워크레인 등 중장비 사용에 따른 고압전원의 필요성

(4) 계량기와 개폐장치의 위치


KOSHA GUIDE

B -E - 7 = 2025

(1) 전원을 설치하거나 계획할 때에는 다음 사항을 고려한다.
(가) 특수조건에서의 사용 최고전압(6.04)항 참조)

+4

ie
o&,
aly

시스템의

기

(나)
(다) 기계장치 및 전기설비의 전압 등

(2) 이동 전기기구 및 설비는 플러그, 케이블 등의 손상으로 인한 감전재해예방을 위하여
가능한 한 저감저압계통 (ol: 110 \ 중앙템 접지)을 사용한다(<부록 1> 참조).

(3) 작업구역 내의 전원 결정 시에 고려하여야 할 사항은 다음과 같

(가) 침수지역, 밀폐공간 등과 같이 감전 및 쪽발위험이 높은 장소의 경우 공압기구를 사용

(다) 전등 및 동력기구의 전원은 대지로부터 분리되어 있고 최대 공급전압이 50 VS
제한되는 안전 추저전압계통을 사용한다. 다만, A 리드선에 의하여 공급되는 전동
기구에는 ASA] 떨어진다는 점을 고려하여야 한다

(라) 110 V Jo) ately ve wee  최고값이 단상 55 \(3상에서는 63.5 \/)가 되도록

(마) 220 Ve 사용하는 경우에는 누전차단기를 설치한다.

(바) 휴대기구에 230 를 사용할 경우에는 MAS 저감시키기 위한 추가적인 안전조치를
취한다(13항 참조).

(4) 다음의 특수 조건에서 사용되는 전기설비는 전압의 최고값을 준수하도록 한다. 다만,
이러한 전압범위에서 사용할 수 없는 특수설비(예 : 수중핑프)는 제외한다.

(가) 밀폐 또는 습한 상황에서 사용되는 휴대 손전등: 단상 25 \?

(나) 기타 휴대 작업등: 단상 50 V


KOSHA GUIDE

B -E - 7 = 2025

(다) 37 kW 이하의 휴대 및 손으로 취급할 수 있는 이동설비: 저감저암, 단상 또는 3상
110 V

(라) 현장사무실, 막사 등의 고정 투광등: 단상 220 V

(마) 고정 또는 이동식 중장비(예 : 타워크레인): 3상 440/380 V

7. 가공전선 및 지중케이블의 안전조치
(1) 현장에 가공전선 및 지중케이블이 있는 경우 작업시작 전에 그 소유주(현장 부지 소유자,
전력회사, Zsa 등)와 협의하여 당해 전선로를 정전시키거나 다른 BAH 이동시켜야
한다.
(2) 가공전선 및 지중케이블을 정전시키거나 다른 장소로 이동시킬 수 없을 경우 이에
접근하거나 접촉되지 않도록 하기 위한 방책, 방호구 등을 설치하여야 한다.
(3) 지중케이블의 보호를 위하여 그 위치를 표시하여야 하며, 특히 가공전선, 지중케이블
등으로부터의 위험을 방지하기 위한 적절한 표시를 하여야 한다.
(4) 건설현장 위 가공전선로의 이격거리는 기중기와 같은 건설현장 기계 및 사용할 사다리
및 발판 같은 장비의 치수에 기초하여 가공전선로의 소유자와 합의되어야 한다
8. 전기설비의 선정
(1) 건설현장에서 사용되는 전기설비는 현장조건에 적합하도록 설계된 것을    하여야
하며, 제조자가 규정한 제한조건에 특히 주의한다.
(2) 건설현장의 분전반은 다음 사항을 고려하여 표준규격에 적합하도록 설계ㆍ제작한다
(가) 다양한 현장여건에서의 반복 사용, 적용상의 유연성 등
(나) 이동 및 설치가 용이하도록 설계

(다) 잘 손상되

구조

지 않는


KOSHA GUIDE
B -E - 7 - 2025

(eh) 잠금장치가 설치된 구조

(3) 접속형 플러그 및 리셉터클은 건설현장에 a

res

한 것

flo
>»
=
dp
ro
묘

9. 작업책임자의 선임

관리할 책임자는 해당 현장의 전기재해발생 위험도에 따라

으
a
적합한 AAS 갖춘 자이어야 한다.

(3) 작업책임자가 ae    Wl staat 하는 경우에는 다음 사항을 고려하여 작업에 적합한

S
aD
re
a
n°,
x
|
=
ro
= 1h
aX
re
a
n°,
Je,
oe,
Oo
이 2
muy
ru
a
rte,
Je,
5
= =
=
때
m9
x
BS
으
에
ot
2
oO
은

10. 전기설비의 설치
10.1 발전기

(1) 전력


KOSHA GUIDE
B -E - 7 - 2025

(2) 10 KVA 이하의 발전기를 하루 이내 사용하는 경우
연결되어 사용된다면 발전기는 접지하지 않을 수 있다.

(3) 5 kVA 이하인 단상 110 V 발전기에 연결된 모든 전기설비가 이중절연 또는 접지되어
있다면 이 발전기는 접지하지 않을 수 있다. 이 경우 전기설비와 발전기 외함은 본덩하여야
한다.

(나) 본딩 임피던스는 보호장치(퓨즈, 차단기 등
LD 참조)

고

(7) 전력회사와 서면동의가 이루어지지 않을 경우 발전기는 전력시스템과 분리시켜 운전

하여야 한다.

10.2 이동 전기설비

(1) 공사기간 중 자주 변경되는 승강기나 리프트 등의 외장케이블은 다음과 같이 사용한다.

i=   TL

(가) 설비를 재배치하는 경우에는 설비 및 케이블을 이동하기 전에 AMS 차단하고, 케이블의
y,          a]     방

(나) 자주 이동되는 설비(예 : 시멘트 교반기)는 보호편조와 마모방지 시스(5116801)를
갖춘 유연케이블을 사용한다.

(다) ASS] 손상을 방지하기 위하여 적합한 위치를 선정하고, 케이블은 적절하게 보호

되어야 한다.

(2) 대전류(16 A 이상)용 설비는 플러그와 리셉터클을 부하상태에서 분리시킬 때 아크가


KOSHA GUIDE
B -E - 7 - 2025

발생하여 화상을 야기할 항 수 83  있으므 로,  cal
하여야 한다. 전원이 차단되지 않으면 플러그와 리셉터클이 빠지지 않도록 연동시
}법도      }된다.

전원이 차단되었는지를 확인하는 장치를 구비
키

니 ,

방 H-
10.3 휴대 전기기기

(1) 건설현장의 휴대 전기기기는 열
때문에 정기적으로 점검한다(별표

(2) 기기의 %
되어야

건설현장에서 사용하기에 적합하여야 하고, 제조사의 제한사항이 확인

ric
mi

AWS
다.

[원 69

사용하는
등의 경우 보다 안전하게 사용하기

op
에

alo lo

(3) 전원이 220 \ 또는 그 이상인 장소에서는 축전지 전원이나 저감저압전원
기구를 선정하여 BANS 줄여야 한다. 특히 작업등
위해서는 낮은 전압의 사용이 필요하다.

(4) 110 V 저압계통에서 사용되는 플러그와 리셉터클은 220 \용 플러그와 리셉터클과
상호 ease 이어지는 SEGA 색깔구분의 예: 25 V 보라색, 50 \ 흰색
J

fo
=
<i
Ke
도
N
63
S
<
‘i
ru
ane
sy
oe
=
<i
an
lo
ara
11
16
te
뻐
~

(6) 정격전류 32 A 이하인 콘센트에 공급하는 회로와 정격전류 32 A 이하인 휴대용 전기
에 공급하는 다른 회로는 다음에 의해서 보호되어야 한다.

(가) 전원의 자동 차단에 의한 보호와 함께 정격감도전류가 30 mA 이하인 누전차단기
(RCD) = 사용하여 추가보호(10.4항 참조)

(나) SELV 또는 PELVo] 의해서 공급

(다) 희로의 전기적 분리, 개별 절연변압기 또는 절연변압기의 별도의 권선에 의해 공급
하는 각 콘센트 및 휴대용 전기기기

(1) 누전차단기의 설치 및 점검에 관한 사항은 KOSHA GUIDE '감전방지용 누전차단기
설치에 관한 기술지침」을 참고한다.


KOSHA GUIDE

B

-E - 7 - 2025

(2) 누전차단기의 사용상 유의사항은 다음과 같다.

(다)

(라)

(마)

(바)

AMAT] 열악한 환경에서는 누전차단기의 정밀한 특성 유지, 외함의 성능유지
시험버튼의 관리 등이 곤란하므로 Ge 주의가 필요하다.

작동시간 0.03초 이하이어야
200 패에서 정격작동시간

배전시스템의 인입구에 30 mA 누전차난기를 설치한다면, 전체 전원의 차단이 발생할
수 있다. 따라서 전체 전원의 차단 가능성을 줄이기 위하여, 30 mA 누전차난기는 개개의
말단회로에 설치되도록 한다.

10.5 단로기

(가)

현장용의 각 배전반은 인입 전원을 개폐 및 단로시키기 위한 장치가 구비되어야

인입 전원을 단로하기 위한 장치는 개방 MAS 확실히 할 수 있는 것이어야 한다

(예를 들어, 자물쇠 또는 잠글 수 있는 외함 내부에 위치).

안전 전원과 예비전원은 다른 전원간의 상호접속이 방지되도록 구성된 장치를 통해

접속되어야 한다.

10.6 안전설비

10


KOSHA GUIDE

B

-E - 7 - 2025

건설현장의 여건에 따라 비상조명과 같은 안전설비의 설치가 요구될 수 있다.

11. 전원의 접지

(01)

(4)

(7)

(8)

(9)

안전을 위하여 모든 전기설비는 접지하여야 하며, 접지의 유지관리 Ale 전력회사가
장

하는 ase 금속 RES 포함한 모든 금속체는 상호 본딩하여야 한다.

‘ABE 여러 가지가 있으나, 건설현장에서 가장 손쉬운 wwe alte
사용하는 방법이며, 필요시 접지가 적합한 지를 확인하기 위하여 전문가의 조언을 받아야

한다( KOSHA GUIDE '전기설비 설치상의 안전에 관한 기술지침」 및 KOS   GUIDE
「접지설비 계획 및 유지관리에 관한 기술지침」 참조).

한 기존현장을 증설하는 경우에는 전기설비를 기존 접지시스템에
다     설                   ㅣ       접지로

로 구성하고자

고정케이블의 외장과 금속덕트는 접지도체로서 ee 수 있다. 나만, 유연 금속덕트의
경우에는 접지도체                        지도체가 필요하며 본덩이 되어야
한다.

tt
>»
06
08
+
ze
님
(프
10
=
니버
tn

전기보호장치의 작동은 접지저항값에 크게 영향을 받으므로, qqsRaj 연결부는
전기적 접속이 양호하게 이주어지도옥 부품상호간을 접속하여야 한다(덕트, 케이블
|

1a = (Gland) 2} 설비 사이 등

접지임피던스 Bol 대한 ARS 관련 기준에 따르되, 그 적절한 Mol 대하여는 전문가의
조언이 필요하다.
접지설비는 설치된 후에도 정기적으로 접지저항, 극성, 보호(접지)도체의 연속성 등을

시험하여야 한다.

11


KOSHA GUIDE

B -E - 7 = 2025

건설현장의 임시 배전시스템

(1) 우

a
=
ea
~
\y
ratty
ro
facil
oN
iN
mes)
re
으
mp
도
za
any
2
때
to
N
mF
go
ilo
B=)
=
rr
bye
고
Ot,
au

필요

(2) 현장의 배전시스템은 일시적 이라 alee 현장의 열악한 환경에 Ga 수 있는 보다

(3) 개폐장치, 계측설비 등은 외부 환경으로부터 손상 받을 우려가 낮은 장소에 설치하여야
x              =]
t

(6) 건설현장의 eae  가능한 리셉터클 설비를 갖추도록 한다. 리셉터클로 설계되지
자인 전기기술자가 설치하여야 하며, 설치한 후 시스템의 안전

여부를 확인하기 위한 ae 실시하여야 한다.

(7) 배전케이블은 통로, 사다리, 다른 시설물 등에 대하여 장애물
+ 우러가 없는 곳에 설치되어야 하며, 손상 우려가 있는 케이블은

(나) 자동차가 다니는 도로에 설치되는 YE 최소 05 m 이하의 지하에 매설하여야
한다.

(다) 케이블의 가닥수나 매설 깊이 SS 표기한 도면 또는 AEE 작업중 케이블의 손상을
피하기 위하여 현장에 비치하여야 한다.

(라) 도로나 인    횡단하는 케이블 부분을 보호하기 위하여, 일정 Sele Say 케이블
J


KOSHA GUIDE

B -E - 7 = 2025

현장의 440/380 V 또는 220 \용의 배전케이블은 금속성의 차폐 또는 외장 형태의
을 사용하여 접지시키고, 금속차폐 또는 외장은 부식에 대해 보호되어야 한다.

(9) 대형 건설현장의 공급전원은       du] 7
전원설비에 외부 전기부하를 무단으로 연결하는 as ASI 위한 것이다.

13. 220 V 전원의 사용

(1) 220 \ 전원용 전기설비가 건설현장에서 사용: 되는 경우, 손상으로 인한 ATI BJO]

높기 때문에 10.4항에서 언금한 누전차단기를 설치하여 위험을 저감
(2) 220 V AUS 사용하는 경우의 주의사항은 다음과 같다.

(가) 30 패의 감도전류로 작동하는 누전차단기는 다음과 같이 설치하여야 한다. 다만,
른 작업 활동에 악영향을 미칠 경우에는 누전차난기의 시험을 하여서는

0) 먼지 등 외부환경에 견딜 수 있도록 설계하거나, 방진형 및 옥외형을 설치

2) 기계적 손상과 진동에 대하여 보호

@ 매일 시험버튼에 의한 점검

0) 매주 전기설비의 육안점검

© 누전차단기 시험기로 3개월에 한번씩 시험

(나) 유연전선을 사용하는 경우에는 다음에 의하여 설치한다.

0) 손상될 위험이 적은 곳에 설치(예 : 건물 내부의 천장에 설치)

(2) 내충격성 전선관에 의하여 보호

@ 특수 내마모성 또는 외장 유연전선 사용

(다) 220 V 전원이 사용되는 장소에서는 이중절연기구를 사용하여야 한다. 단, 케이블,
경우에는 easine §  위험하므로 제조사의

플러그 또는 기기외함이 손상된
지침에 제한사항이 있는가를 확인하여야 한다.

(라) 모든 전기설비는 다음과 같이 정기적으로 점검을 실시한다.
D 기구는 사용 시마다 사용자에 의하여 점검
@ 유자격자에 의한 SVIAS. 15.2)항, 15.4)항 및 <별표 1>에 따라 실시

항

@ 유자격자에 의한 복합점검 및 시험(2007104000 inspection and test) 15.(5)항,

13


KOSHA GUIDE
B -E - 7 - 2025

(6)항, Me 및 <별표 1>에 따라 실시

(주) 사등자 점검은 운전 중에 나타나는 이상한 냄새, 이상

00
(f
JE
브
th
ain
10
뿌
fo
cell
Ir
oH
ov
0
no
rah
a

14. 전기설비의 유지관리

(1) 건설현장의 바전시스템을 설치, 증설, 변경할 때에는 확실하게 시헌하여야 한다, 배전시스템의
적합 여부는 시험을 수행한 사람에 의하여 이루어져야 하며, 시험결과를 현장에 비치하여야

(2) 건설현장의 임시배전시스템(현장 사무실내의 전기설비는 제외)은 3개월마다 점검하여야

한다. 만약, 점검 중에 불량한 선로나 기기의 발견 시에는 지체없이 시스템에서 분리시켜

4
필요한 조치를 하여야 한나.

ㅁ

(3) 건설현장 사무실의 전기설비는 일반 사무실 설비보다 가혹한 조건에서 사용되므로
4
ㄱ

으로 점검하고, 그 주기는 12개월 이하로 한다.

수는 가능한 한     전문가에 의하여 이루어져야 한다. 이는 점검
6     공정 비임자로부터의 간섭을 최소화하기 위함이다.

15. 휴대 전기설비의 유지관리

10
rh

(1) 건설현장은 휴대 전기설비의 고장, 손상 등으로 인한 사고위험이 높으므로 적
음고       자        1
음

정비체계를 갖추고

Dy
ㅇ
ㅇ
전

(가) 유자격자에 의한 정기적

(나) 사용자에 의한 사용 전 육안점검

(2) 육안점검은 고장 또는 손상의 약 65 %를 검출하는 가장 중요한 점검으로 다음에 의하여

14


KOSHA GUIDE

B -E - 7 = 2025

(나) 점검자는 고장이나 손상 ASS 검출해 낼 수 있도록 충분히 교육받아야 한다.

(다)

의 일부로서 포함되어야 하며, 점검자가 확설한 AAS
ㅣ

(3) 전기설비를 사용하는 자는 설비의 육안점검 방법을 교육훈련을 통해 숙지하여 다음과
같이 점검한다.

ni

(가) 하루 34시간 작업을 하는 현장의 220 V 이동 설비와 누전차단기는 매일 또는 이동할
때마다 점검하는 것이 바람직하다.

oO

(나) 점검 시 사소한 고장이라도 즉시 보고하여 AMS 사용하기 전에 수리될 수 있도록

한다.

(4) 육안점검과 사용자에 의한 점검 시에는 다음의 사항을 확인하여야 한다.

(나) 케이블 피복의 손상, 절단 또는 마모로부터 안전한지 여부

(다) 플러그의 상태(예 : 외함의 손상, 접속핀의 구부러짐, 리셉터클의 막힘 여부)

(라) 케이블에 테이프를 AAU 기타 비정상적인 방법으로 처리된 연결부분이 있는지

여부

(마) 케이블의 외장(차폐)이 플러그나 설비의 인입구에 돌려 있는지 여부

(바) 설비의 외함이 손상 받았거나 느슨한 지, 나사는 정상위치에 있는지 여부

(사) 플러그, 케이블 또는 설비에 과열이나 탄 흔적이 있는지 여부

(아) 누전차단기의 정상작동 여부

(5) 전기설비는 제조자의 지침에 따라 정기적으로 정비되어야 하며, 임대설비인 경우에는
기기 소유자의 계획에 따라 정비가 이루어지도록 하여야 한다.

(6) 절연열화, 먼지나 수분 등에 의한 오염, 접지선이 느슨해지는 등의 결함을 검출하기

GL         WW,

ee

15


KOSHA GUIDE

B -E - 7 = 2025

위한 시험은 EAM 자에 의하여 실시되어야 한다. 이러한
할 가능성이 높고, 사용자 점검이나 욱안전검으로 확인할 수

(가) 다음의 경우에는 육안점검과 더불어 복합점검 및 시혐을 실시하여야 한다.
할              +

및 시험을
손상 또는 오염되었다고 의심할 이유가

Q 설비에 대한 보수, 교정 또는 유사한 작업 후 관련 작업이 확실히 수행되었음을

(나) 점겸자는 이동 전기설비의 점검주기, SIA 및 시험을 <별표 DS 참고하여 설시
한다. 점검주기는 현장의 위험상황에 적
이전의 점검결과를 검토하여 보완할 수 있다.
(7) 위험의 정도가 높은 설비(220 \ 또는 그 이상)는 위험의 정도가 낮은 설비(110 V
또는 그 이하)보다 점검 및 시험주기가 짧아야 한다.

(8) 손상된 설비는 사용을 금지시키고, 고장이라는 EAS 분명하게 표기하여야 한다. 사용자가
보수를 하여서는 안되며, 보수는 AAS 갖춘 전기전문가에 의해서만 이루어져야 한다.

16. 철거 및 해체 시의 안전관리

(1) 철거과정에서 전기가 필요하나면, 철거 건물 외부에서 전원을 공금하여야 한다.

(2) 철거 시에는 계획수립단계에서 기존 전원설비의 위치확인이 매우 중요하므로, 건물을
철거하기 전에 모든 전원을 차단하고, 전기가 완전히 차단되었는지를 유자격자가 확인
하여야 한다.

17. 건물의 변경작업

(1) 건물의 변경이나 증설 시 기존 전기설비 및 이에 접속된 기기와의 접촉에 의해 위험이
따를 수 있으므로, 작업을 시작하기 전 기존전선이 안전하고, 관련 선로가 정확한지를
확인하여야 한다

(2) 충전되어 있는 케이블이나 717174 촌상되지 않도록 주의하여야 하며, 더 이상 필료가
없는 노후전선과 기기는 혼란을 방지하기 위해 작업 초기단계에서 ies

16


KOSHA GUIDE
B -E - 7 - 2025

(3) 전선의 손상우려가 적고, 작업등이나 Fass
경

18. 시운전 작업

건물에서 전기설비를 설치한 후, 시운전하는 PAS 사고를 예방하기
을        xo}

ft

(나) 정기 작업회의 시에는 BE 하도급자를 참석시켜 지난 작업의 진행상황 및 차기
작업을 확인하고, 전기설비의 시운전 시 사고가 발생하지 않도록 관리하여야 한다.

(다) 작업에 사용되는 설비는 전원차단을 위한 개폐장치가 필요하며, 전원의 오조작
방지를 위한 시건장치의 열쇠는 원도급자와 하도급자가 함께 지정한 자에 의해

(2) 모든 외함이 완전히 결합되기 전까지 시스템에 전기를 공급하여서는 안 된다. 시운전 대상이
아닌 기기가 착오로 SAME 것을 방지하기 위하여, 처음으로 충전된 날짜, 담당자 이름 및
전화번호가 기록된 임시 경고표지를 부착한다.

(3) 사용되지 않는 전원스위치는 자물쇠로 채우고, 그 열쇠는 책임자에 의해 관리되도
한다. 스위치실의 문, 퓨즈, 소형차단기반의 GS 책임자에 으

되어야 한다.

(2) 따라서 추기 및 주기적인 검증 이외에도 설치 상태를 수시로 점검하여야 한다(<별표 1 BaD.


KOSHA GUIDE

B -E - 7 = 2025

(3) 검사항목의 예는 다음과 같

(가) 연결의 적정성 및

(라) 누전차단기의 기능

18

대용 71Z1949) 접

sot
hy

방지하기 위한 배선차단기 설정


KOSHA GUIDE
B -E - 7 - 2025

<별표 1>
건설현장 전기설비의 사용전압별 점검주기
점 검 주 기
전기설비/적용         사용 전압
사용자점검 |육안점검| 복합 점검 및 시험

축전지 작동 전기기7
wey VN) os y ota      없음 | 없음       없음
25 \ 이동 손전등(밀폐       25 V         as | 없음         we
또는 슴한 상태)        (변압기 2차권선) ㅣ     we        었음

25 V
50 \ 휴대 손전등 | (3차권선 중앙을 접｜ we | 없음        매년

지시킨 전원)

110 \ 이동 및 휴대 기       55 V
구, 연장 asa at] a al we | qe | 혈장의서 처음 사용
as, 이동용 전선 및 | CVE Bee A) 매제 ON | 기기 a a asa
관련 개폐장치         oe
220 V ols 및 휴대 7    220 V           「   ：
구 ae eas |  (30 mde) 누전차단 | USS | pe | PSI 처음 사용
도 투광조명등 | *    기 접속)   넘  널   때마다        하기 전 및 매월
fo)    o7- 06               H
리프트, 승강기와 고정       220 V                    .
투광조명등의 20 Vi (퓨즈 또는 배선용| me | ge | VEIT 처음 사용
설비              차단기 접속)                   하기 전 및 매 3월
a                 LG   .= ㄱ
Las   a5               매일/옮길   x | 현장에서 처음 사용
누전차단기 설치                     때마다    매주   하기 전 및 때 3월
5                                 ao) | 현장에서 처음 사용
현장사무실의 설비        220 V       매달    6개월  하기 전 및 매년  °

tu

비고 1. 누전차단기는 기구별로 시험범위가 달라야 하며, 누전차단기의 성능 여부를 확인하
시험기기를 사용할 필요가 있다.

2. 휴대 누전차단기는 매닫 시험하는 것이 권장된다.

i

lr

전용의

i

19


KOSHA GUIDE

B -E - 7 = 2025

<부록 1>
저감저압계통
1. 저감저압계통({600060 low voltage system)? 계통사고 시에 발생하는 대지전압의 최고값이

ol

BA
사람에게 위험을 주지 않도록 AGS 제한하는 전기계통으로서, 축전지로 작동되는 무선 휴대
기구는 저감저압 설비의 한 예이다.

안전 초저전압계통은 고장 AS] 대지전압을 50 \(교류) 이하로 제한하는 계통으로서,
저전력이 요구되는 전등희로에서 사용되고 있으나, 전압이 지나치게 낮은 관계로 다양한
적용에는 한계가 있다.

일반적으로 사용되는 저감저압계통은 110 \ 변압기의 1차와 2차 권선사이에 혼촉방지판을
갖는 차폐층을 접지시키고, 이로부터 전원을 인출하는 방식이다

저감저압계통은 3상에서는 선간전압, 단상에서는 상전압이 110 VS 넘지 않도록 한다.
이러한 계통은 변압기 출력단의 대지전압이 각각 63.5 \와 55 VS 넘지 않는다.

저압저감계통은 현장의 전기기구에 110 VS
으

고
fo)         oa
He 최대 40 Ve 넘지 oot. 그러므로 저압저감계홍은 정상적으로 전기설비의
의 으  급                    fe)

q   nin

20


KOSHA GUIDE

B -E - 7 - 2025

MAA 110 V, AAAS 635 VS 넘지 않는 계통

"
|      L  *       a       ＊
3
°     +—    ㆍ
> sae            |       |   보호도체
|       |
[     to
pee    ㆍ     설처위치
배전설비      베전설비
wy
노출된 도전체

<부록 그림 1> 3상 저감저압계통

mast 110 V, 대지전압 55 를 넘지 않는 계통

?
‘

|

|

y
eis 접지회로                           보호도체

설치위처

21


KOSHA GUIDE

-E - 7 - 2025

B

기술지원규정 개정 이력

> 2025. 2. 3.

[| 개정일

해

O 개정사유 :

O 주요 개정내용

Be
ea

re

> 2025. 3. 26.
ALI 영문 명

고

an
스
=

고
ㅇ

ㅣ

LO al

재공표

으로

(KSH-GUIDANCE-KOSHA GUIDE)

칭

O 7

22
```
