# 전기설비 설치시 환경·사용조건평가 등에 관한 기술지침

> **출처**: 한국산업안전보건공단 (KOSHA)
> **지침번호**: E-104-2011
> **원본 URL**: https://portal.kosha.or.kr/openapi/v1/file/down/FL00015883415/3
> **License**: 공공누리 출처표시 (변경금지)
> **추출 방식**: PDF → kordoc (라텔웍스 자체 도구, HTML 표 보존)
> **주의**: 이미지·일부 시각적 서식 손실 가능. 정확 원본은 위 URL.

---

```markdown
<table>
<tr><th colspan="5"></th></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td colspan="2">KOSHA GUIDE</td><td colspan="2" rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">E - 104 - 2011</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2">전기설비 설치시 환경․사용조건 등의<br>평가에 관한 기술지침</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">2011.12.<br>한국산업안전보건공단</td></tr>
</table>

안전보건기술지침의 개요
o 작성자 : 한국산업안전보건공단 류보혁
o 개정자 : 한국산업안전보건공단 산업안전보건연구원 안전시스템연구실
o 제정경과
- 2000년 4월 전기안전분야 기준제정위원회 심의
- 2000년 5월 총괄기준제정위원회 심의
- 2011년 12월 전기안전분야 제정위원회 심의(개정)
o 관련규격
- IEC 364-3 : 건축전기설비(Electrical installation of buildings) 제3부 전기설비의
일반특성평가 (Part 3 : Assessment of general characteristics)
o 관련법규․규칙․고시 등
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제2편 제3장(전기로 인한 위험방지)
o 기술지침의 적용 및 문의 이 기술지침에 대한 의견 또는 문의는 한국산업안전보건공단 홈 페이지 안전보건기 술지침 소관 분야별 문의처 안내를 참고하시기 바랍니다.
공표일자 : 2011년 12월 29일 제정자 : 한국산업안전보건공단 이사장

## E - 104 - 2011

# 전기설비 설치시 환경·사용조건평가 등에 관한

# 기술지침

1. 목 적

## 이 지침은 산업안전보건기준에 관한 규칙 제2편 제3장(전기로 인한 위험방지)의

## 규정에 의거, 전기설비 설계 및 설치시의 전기위험방지를 위한 환경, 사용조

## 건, 시설물의 평가 등에 관하여 필요한 기술지침을 정하는데 그 목적이 있다.

2. 적용 범위

## 이 지침은 사업장 내의 전기설비에 대하여 적용한다.

3. 용어의 정의

## (1) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

## (가) “충전부(LIVE PART)”라 함은 정상상태에서 전압이 인가되는 도체 또는 도

## 전성 부분을 말하며 중성선은 포함하나 보호도체는 포함하지 아니한다.

## (나) “보호도체(PE : PROTECTIVE CONDUCTOR)”라 함은 감전보호를 위하

## 여 노출 도전부, 기타 도전부, 주접지 단자, 전원측의 접지점 또는 기타

## 접지점에 접속․사용하는 도체를 말한다.

## (다) “노출 도전부(EXPOSED CONDUCTIVE PART)”라 함은 전류가 정상적인

## 상태에서는 흐르지 않으나 고장시에는 흐를 수 있는 전기설비의 도전부를

## 말한다. 예로는 금속제 개폐장치의 외함, 전선관 및 덕트 등이 있다.

## (라) “기타 도전부(EXTRANEOUS CONDUCTIVE PART)”라 함은 전기설비에 포함

## 되지 않는 부분이 어떠한 대지 전위를 갖을 우려가 있는 도전부를 말한

## E - 104 - 2011

## 다. 예로는 금속으로 된 창문틀, 침대, 라디에이터 등이 있다.

## (마) “PEN도체(COMBINED PROTECTIVE AND NEUTRAL CONDUCTOR)”라 함

## 은 보호도체와 중성선의 기능이 하나로 결합된 도체를 말한다.

## (바) “안전설비(SAFETY SERVICE)”라 함은 다중이용시설․작업장 등에서 위험

## 상황이 발생 할 경우, 이를 방호하거나 경보하기 위하여 시설한 설비 또

## 는 위험장소로부터 피난하기 위해 필요로 하는 설비를 말한다. 그 예로는 비

## 상대피등, 소방펌프, 배연장치, 경보 및 지시장치 등이 있다.

## (2) 기타 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 이 지침에서 특별히 규정하는 경

## 우를 제외하고는 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 안

## 전보건규칙에서 정하는 바에 따른다.

4. 일반사항

## (1) 전기설비의 설계 및 설치시에는 다음 특성에 관하여 평가되어야 한다.

## (가) 설비의 사용목적, 방식 및 계통, 전원 등(제5, 6항 참조)

## (나) 설비가 받는 환경, 사용조건 등의 외적 영향(제7항 참조)

## (다) 기기의 적합성(제8항 참조)

## (라) 보전성(제9항 참조)

## (2) 감전보호방식 및 전기설비의 선정․설치시에는 4.1항에 의한 특성을 고려하

## 여야 한다.

5. 전기공급방식의 결정

## 5.1 전기공급방식 결정시 고려사항

## (1) 열 및 전압강하의 허용범위 내에서 경제적이고 신뢰성이 있는 전기설비를

## E - 104 - 2011

## 설계하기 위하여 예상되는 최대부하를 결정하여야 한다.

## (2) 전기설비 또는 일부의 최대전력수요 및 부하의 다양성을 고려하는 것이 바

## 람직하다.

## 5.2 전기공급방식의 종류

## 5.2.1전기공급방식 평가시 고려사항

## (1) 전력계통의 종류(TYPE OF SYSTEM OF LIVE CONDUCTOR)

## (2) 접지방식의 종류(TYPE OF SYSTEM EARTHING)

## 5.2.2 전력계통의 종류

## (1) 교류계통

## (가) 단상 2선식

## (나) 단상 3선식

## (다) 2상 3선식

## (라) 2상 5선식

## (마) 3상 3선식

## (바) 3상 4선식

## (2) 직류계통

## (가) 2선식

## (나) 3선식

## 5.3 접지계통의 종류

## 5.3.1 일반사항

## (1) 이 지침에서의 접지계통은 중성점 접지와 기기 접지의 조합방법에 따라 교류

## 계통과 직류계통을 각각 다음 5.3.2항및5.3.3항에 따라 구분한다.

## E - 104 - 2011

## (2) 이 지침에서 사용하는 문자의 의미는 다음과 같다.

## (가) 제1 문자 : 전력계통과 대지와의 접속방법 표시

## ① T : 1점을 대지에 직접 접지하는 방식

## ② I : 상도체를 대지(접지)에서 절연시키거나 1점을 임피던스 접지하는 방식

## (나) 제2 문자 : 전기설비 노출도전부의 접지방법 표시

## ① T : 노출도전부를 전력계통 접지와는 관계없이 직접 접지하는 방식

## ② N : 노출도전부를 전력계통의 접지선(교류계통에서의 접지측 상)에 접속

## 하는 방식

## (다) 그 다음 문자(있는 경우) : 중성선과 보호도체와의 배열 관계 표시

## ① S : 중성선(또는 접지된 상)이외의 도체에 의해 보호도체 기능 수행

## ② C : 한 선에 의하여 보호도체 및 중성선의 기능을 수행(PEN도체)

## 5.3.2 3상 교류계통

## (1) TN계통

## 계통 내의 한 지점을 직접 접지시키고 노출도전부의 접지는 보호도체 등을

## 이용하여 계통접지 또는 중성선에 연결하는 계통으로, 중성선과 보호도체의

## 배열방법에 따라 다음과 같이 세 종류로 분류한다.

## (가) TN-S 계통은 계통의 모든 부분에서 중성선과 보호도체 기능이 분리되어

## 운전되는 계통을 말한다.

## (나) TN-C 계통은 계통의 모든 부분에서 중성선과 보호도체 기능이 하나의

## 전선에 의해 통합 운전되는 계통을 말한다.

## (다) TN-C-S 계통은 계통의 일부에서 중성선과 보호도체의 기능이 하나의 도체

## 에 의하여 이용되고, 나머지 부분에서는 분리 이용되는 계통을 말한다. 일

## 반적으로 간선 부분은 통합, 지선 부분은 분리․운전된다.

## <그림 1> TN-S계통

## E - 104 - 2011

## <그림 2> TN-C계통

## <그림 3> TN-C-S계통

## <그림 4> 전기공급방식에서의 기호 설명

## E - 104 - 2011

## (2) TT 계통

## 계통 내의 한 지점을 직접 접지시키고 설비의 노출도전부는 계통접지와는 전기

## 적으로 독립된 별도의 접지극에 접속하는 계통을 말한다.

## <그림 5> TT계통

## (3) IT 계통

## 전력계통 전체를 대지로부터 절연시키거나 임피던스를 통하여 1점을 접지

## 시키고, 설비의 노출도전부는 단독 또는 일괄하여 접지하거나 계통 접지에 접

## 속한 것을 말한다.

## <그림 6> IT계통

## E - 104 - 2011

## 5.3.3 직류계통

## 직류접지계통에서는 전식을 고려하는 것이 바람직하다.

## (1) TN 직류계통

## (가) TN-S 계통

## 접지된

## 도체(예 : 계통 a)의 L- 또는 계통b)의 중간선(M:MID WIRE

## CONDUCTOR))를 계통의 모든 부분에서 보호도체로부터 분리시킨 것을 말한

## 다.

## <그림 7> TN-S 직류계통

## E - 104 - 2011

## (나) TN-C 직류계통

## ① 접지된 상도체(예 : 계통 a)의 L-)와 보호도체의 기능을 전 계통에서 동일

## PEN(직류)도체로 겸하거나,

## ② 접지된 중성선(예 : 계통 b)에 있어서 M)과 보호도체를 전 계통에서 동일

## PEN(직류)도체에서 겸용하는 것을 말한다.

## <그림 8> TN-C 직류계통

## E - 104 - 2011

## (다) TN-C-S 직류계통

## ① 접지된 상도체(예 : 계통 a)의 L-) 및 보호도체의 기능을 계통의 일부분

## 에서 동일 PEN(직류)도체로 겸용하거나,

## ② 접지된 중성선(예 : 계통 b)의 M) 및 보호도체를 계통의 일부분에서 동

## 일 PEN(직류)도체로 겸용하는 것을 말한다.

## <그림 9> TN-C-S 직류계통

## E - 104 - 2011

## (2) TT 직류계통

## <그림 10> TT 직류계통

## (3) IT 직류계통

## E - 104 - 2011

## <그림 11> IT 직류계통

6. 전원

## 6.1 일반 사항

## (1) 전원의 설계 또는 설치시에는 다음 특성을 평가하여야 한다.

## (가) 전류와 주파수의 종류

## (나) 공칭전압

## (다) 전원 수급점에 있어서 추정되는 단락전류

## (라) 최대수요 등 전기설비에 요구하는 적합성

## (2) 이들 특성평가는 먼저 외부 전원에 대하여 실시하고, 해당되는 경우에

## 자가

## 용 전원을 결정하여야 한다. 이 요구사항은 주전원 및 안전설비전원

## 또는 예비

## 전원에도 동등하게 적용된다.

## 6.2 안전설비 및 예비설비용 전원

## (1) 설비의 화재예방이나 비상대피용 등 안전시설이 법으로 규정되어 있는 경우

## 또는 설비의 사용을 규정하는 자로부터 예비전원의 시설을 요구받는 경우, 안

## E - 104 - 2011

## 전설비 또는 예비설비에 공급하는 전원의 특성은 별도로 평가하여야 한다.

## (2) 당해 전원은 충분한 용량, 신뢰성, 정격 및 규정된 작동에 대하여 적합한 절환

## 시간을 가지는 것으로 한다.

## 6.3 설비의 분리

## (1) 전기설비의 회로는 목적 및 필요에 따라 각각 분리․운영하여야 한다.

## (가) 고장시에 위험방지 및 파급의 최소화

## (나) 안전검사, 시험 및 보수의 용이

## (다) 조명회로 등 단일회로의 고장에 의해 야기될 수 있는 위험 고려

## (2) 개별적으로 제어할 필요가 있는 설비의 경우, 타 회로의 고장에 의한 영향을

## 받지 않도록 전용 회로를 시설하여야 한다.

7. 환경․사용조건 등의 영향에 대한 등급분류

## 7.1 일반 사항

## 이 절은 전기설비의 설계 및 설치시에 평가를 필요로 하는 환경, 사용조건 등의

## 외적인 영향의 등급분류와 기호에 대하여 규정한다.

## 7.2 기호

## 외적인 영향의 각 조건은을 알파벳 대문자 두 자리와 숫자 한자리를 조합한 기호

## 로 표시한다.

## (1) 제1문자는 외적인 영향의 일반적인 카테고리를 표시한다.

## A : 환경

## E - 104 - 2011

## B : 사용

## C : 건축물의 구조

## (2) 제2문자는 외적인 영향의 특성을 표시한다.

## A ․․․

## B ․․․

## C ․․․

## (3) 숫자는 각 외적인 영향의 등급을 표시한다.

## 1 ․․․

## 2 ․․․

## 3 ․․․

- - 예, 기호 AC2는 다음과 같다.

## A 환경

## AC 환경-표고

## AC2 환경-표고 > 2,000M

(주) 이 지침에서 주어진 기호는 기기 표시에는 사용하지 않는다.

## 7.3 환경

## 7.3.1 주위 온도

## (1) 주위 온도는 당해 기기가 설치된 장소의 대기온도를 나타내며, 온도는 동일

## 장소에 설치된 다른 기기의 영향을 포함하여 고려한다.

## (2) 어떤 기기에 대하여 주위온도란 당해 기기의 열적인 효과를 고려하지 않고,

## 동일 장소에 설치된 다른 모든 기기를 운전한 경우의 온도이다.

## E - 104 - 2011

<table>
<tr><th rowspan="2">기호</th><th rowspan="2">등급종류</th><th colspan="2">특성</th><th rowspan="2">참조<br>IEC<br>60364</th><th rowspan="2">참조<br>(IEC 60721)</th></tr>
<tr><td>온도범위<br>의 하한</td><td>온도범위<br>의 상한</td></tr>
<tr><td>AA1</td><td></td><td>-60 ℃</td><td>+5 ℃</td><td></td><td>최고온도는 +5 ℃로 제한한 IEC 60721-3-3의 등급<br>3K8의 온도범위를 포함.<br>최저온도는 -60 ℃, 최고온도를 +5 ℃로 규정한<br>IEC 60721-3-4의 등급 4K4의 온도범위 부분</td></tr>
<tr><td>AA2</td><td></td><td>-40 ℃</td><td>+5 ℃</td><td></td><td>최고온도를 +5 ℃로 규정한 IEC 60721-3-3의 등급<br>3K7의 온도범위 부분.<br>최고온도를 +5 ℃로 규정한 IEC 60721-3-4의 등급<br>4K3의 온도범위의 부분 포함</td></tr>
<tr><td>AA3</td><td></td><td>-25 ℃</td><td>+5 ℃</td><td></td><td>최고온도를 +5 ℃로 규정한 IEC 60721-3-3의 등급<br>3K6의 온도범위 부분과 최고온도를 +5℃로 규정한<br>60721-3-4의 등급 4K1의 온도범위의 부분 포함</td></tr>
<tr><td>AA4</td><td></td><td>-5 ℃</td><td>+40 ℃</td><td></td><td>최고온도를 +40 ℃로 규정한 60721-3-3의 등급<br>3K5의 온도범위의 부분</td></tr>
<tr><td>AA5</td><td></td><td>+5 ℃</td><td>+40 ℃</td><td></td><td>IEC 60721-3-3의 등급 3K3의 온도범위와 동일</td></tr>
<tr><td>AA6</td><td></td><td>+5 ℃</td><td>+60 ℃</td><td></td><td>최저온도를 +5 ℃, 공기온도를 +60 ℃에 규정한<br>IEC 60721-3-3의 등급 3K7의 온도범위의 부분.<br>최저온도를 +5 ℃로 규정한 IEC 60721-3-4의 등급<br>4K4의 온도범위의 부분 포함</td></tr>
<tr><td>AA7</td><td></td><td>-25 ℃</td><td>+55 ℃</td><td></td><td>IEC 60721-3-3의 등급 3K6의 온도범위와 동일</td></tr>
<tr><td>AA8</td><td></td><td>-50 ℃</td><td>+40 ℃</td><td></td><td>IEC 60721-3-4의 등급 4K3의 온도범위와 동일</td></tr>
<tr><td colspan="6">온도범위의 등급은 온도의 영향이 없는 경우에만 적용한다.<br>24시간을 초과하는 평균온도는 상한보다 -5℃를 초과해서는 아니 된다.<br>어떠한 특정의 환경에서는 두 가지의 범위를 조합할 필요가 있다.<br>이들의 범위 이외의 온도에 해당되는 설비에서는 특별한 검토가 필요하다</td></tr>
</table>

## E - 104 - 2011

## 7.3.2 주위 기후 조건

<table>
<tr><th>기호</th><th colspan="6">특성</th><th>환경의 일반적인 설명</th><th>참조 (IEC 60721)</th></tr>
<tr><td></td><td>낮은공기온도<br>℃</td><td>높은공기온도<br>℃</td><td>낮은상대습도%</td><td>높은상대습도%</td><td>낮은절대습도<br>g/㎥</td><td>높은절대습도<br>g/㎥</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>AB1</td><td>-60</td><td>+5</td><td>3</td><td>100</td><td>0.003</td><td>7</td><td>옥내 및 옥외의 극도로<br>낮은 주위온도의 장소</td><td>최고온도를 +5 ℃로 규정하고 있<br>는 IEC 60721-3-3, 등급 3K8의<br>온도범위 포함, 최저온도를 -60<br>℃, 높은 공기온도를 +5 ℃로 제<br>한하고 있는 IEC 60721-3-4, 등급<br>4K4의 온도범위의 부분</td></tr>
<tr><td>AB2</td><td>-40</td><td>+5</td><td>10</td><td>100</td><td>0.1</td><td>7</td><td>옥내 및 옥외의 낮은<br>주위온도의 장소</td><td>최고온도를 +5 ℃로 제한하고 있<br>는 IEC 60721-3-3, 등급 3K7의<br>온도범위의 부분. 최고온도를 +5<br>℃로 제한하고 있는 IEC<br>60721-3-4 등급 4K3의 온도범위포함</td></tr>
<tr><td>AB3</td><td>-25</td><td>+5</td><td>10</td><td>100</td><td>0.5</td><td>7</td><td>옥내 및 옥외의 낮은<br>주위온도의 장소</td><td>최고온도를 +5 ℃로 제한하고 있<br>는 IEC 60721-3-3, 등급 3K6의<br>온도범위의 부분. 최고온도를 +5<br>℃로 제한하고 있는 IEC<br>60721-3-4 등급 4K1의 온도범위포함</td></tr>
<tr><td>AB4</td><td>-5</td><td>+40</td><td>5</td><td>95</td><td>1</td><td>29</td><td>온도, 습도를 제한하지<br>않는 내후성의 장소.<br>낮은 주위온도를 올리<br>기 위해서 완화</td><td>IEC 60721-3-3, 등급 3K5의 온도<br>범위와 동일<br>최고온도를 +40 ℃로 제한</td></tr>
<tr><td>AB5</td><td>+5</td><td>+40</td><td>5</td><td>85</td><td>1</td><td>25</td><td>온도를 제한하는 내후<br>성의 장소</td><td>IEC 60721-3-3, 등급 3K3의 온도<br>범위와 동일</td></tr>
<tr><td>AB6</td><td>+5</td><td>+60</td><td>10</td><td>100</td><td>1</td><td>35</td><td>차거운 대기 온도 영향<br>이 방지되는 극도로 높<br>은 온도의 옥내 및 옥<br>외의 장소<br>태양 및 열방사 있음</td><td>최저온도를 +5℃, 최고온도를 +60<br>℃로 제한하고 있는 60721-3-3의<br>등급 3K7의 온도범위의 부분.<br>최저온도를 +5 ℃로 제한하고 있<br>는 60721-3 -4, 등급 4K4의 온<br>도범위 포함</td></tr>
<tr><td>AB7</td><td>-25</td><td>+55</td><td>10</td><td>100</td><td>0.5</td><td>29</td><td>온도 및 습도를 제한하<br>지 않고 내후성이 있는<br>옥내에서 외기를 직접<br>개방하거나 태양방사를<br>받고 있는 장소</td><td>IEC 60721-3-3, 등급 3K6의 온도<br>범위와 동일</td></tr>
<tr><td>AB8</td><td>-50</td><td>+40</td><td>15</td><td>100</td><td>0.04</td><td>36</td><td>낮은 온도 및 높은 온<br>도에서의 옥외 내후성<br>이 없는 장소</td><td>IEC 60721-3-4, 등급 4K3의 온도<br>범위와 동일</td></tr>
</table>

(주) 1. 위의 값은 모두 최대값 또는 한계값으로 이를 초과할 가능성은 매우 희박하다.

2. 상대습도의 높고 낮음은 각각 절대습도의 높고 낮음에 의해 제한된다. 따라서, 환경조건
의 A와 C 또는 B와 D의 한계 값은 동시에 일어나지 않는다. 각각의 기후조건의 등급에

대하여 온도, 상대습도의 상호의존을 나타낸 온습도선도 등은 부록에 나타내었다.

## E - 104 - 2011

## 7.3.3 표고

| 기호 | 등급의 종류 | 특성 | 적용 예 | 참조<br>IEC 60721 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|AC1|-|≤2,000m|-|-|
|AC2|-|>2,000m|-|-|

## 7.3.4 물의 존재

| 기호 | 등급의종류 | 특성 | 적용 예 | 참조<br>IEC 60721 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AD1 | 무시 | 물의 존재확률 무시 | 벽에 물의 흔적이 나타나지 않는 장소.<br>다만, 양호한 환기에 의해 급속히 건조<br>되는 경우에 발생되는 단시간의 물안개<br>등의 존재는 가능 | 60721-3-4,등급 4Z6 |
| AD2 | 자유낙하물방울 | 물방울의 수직 낙하가능성 | 물안개가 물방울로 응결되는 장소<br>또는 수증기가 간혹 현존하는 곳 | 60732-3-3,등급 3Z7 |
| AD3 | 살수 | 60도까지의 각도로<br>물이 분무형태로 낙<br>하 가능성 | 분무수가 바닥 및 벽에 연속하여 수막<br>을 형성하는 장소 | 60732-3-3,등급 4Z7 |
| AD4 | 비산 | 모든 방향으로 물이<br>비산될 가능성 | 기기에 물이 비산되는 장소<br>(옥외용 조명기구, 건설현장용 기기) | 60721-3-3,등급 3Z9<br>60721-3-4,등급 4Z7 |
| AD5 | 분사 | 모든 방향으로 물분<br>사 받을 가능성 | 호스로 물을 정기적으로 사용하는 장소<br>(야외, 세차장 등) | 60721-3-3,등급 3Z10.<br>60721-3-4,등급 4Z8 |
| AD6 | 파도<br>(물결) | 파도를 받을 가능성 | 해변, 암벽 등의 바닷가 | 60721-3-4,등급 4Z9 |
|  | AD7 물의 침투 | 일부나 전부가 간헐<br>적으로 물을 뒤집어<br>쓸 가능성 | 물이 침투할 가능성이 있는 장소나 기<br>기의 최상부가 수심 150 ㎜ 이상에서<br>최하부가 1 m 이하인 장소 | - |
| AD8 | 수몰 | 전체가 물속에 상시<br>잠길 가능성 | 수영장 등에서와 같이 전기설비의 전체<br>가 0.1 bar 이상의 수압의 물에 잠길 수<br>있는 장소 | - |

## E - 104 - 2011

## 7.3.5 외부고형물의 존재

| 기호 | 등급의<br>종 류 | 특성 | 적용 예 | 참조<br>(IEC 60721) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AE1 | 무 시 | 먼지나 침입 고형물의 양 또는<br>성질 모름 | - | 60721-3-3,등급 3S1<br>60721-3-4,등급 4S1 |
| AE2 | 작 은<br>물 체 | 최소 크기가 2.5 ㎜ 이상의 침입고형물 | 공구 및 작은 물체 등 | 60721-3-3,등급 3S2<br>60721-3-4,등급 4S2 |
| AE3 | 미세한<br>물 체 | 최소 크기가 1 ㎜ 이상의 침입고형물 | 전선 등 | 60721-3-3,등급 3S3<br>60721-3-4,등급 4S3 |
| AE4 | 가벼운<br>먼 지 | 가벼운 먼지<br>10<먼지체적≤35 ㎎/(㎡․D) | - | 60721-3-3,등급 3S2<br>60721-3-4,등급 4S2 |
| AE5 | 중간의<br>먼 지 | 중간 크기의 먼지<br>35<먼지체적≤350 ㎎/(㎡․D) | - | 60721-3-3,등급 3S3<br>60721-3-4,등급 4S3 |
| AE6 | 무거운<br>먼 지 | 무거운 먼지<br>350<먼지체적≤1000 ㎎/(㎡․D) | - | 60721-3-3,등급 3S4<br>60721-3-4,등급 4S4 |

## 7.3.6 부식이나 오염물질의 존재

| 기호 | 등급의<br>종 류 | 특성 | 적용 예 | 참조<br>(IEC 60721) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AF1 | 무시 | 부식이나 오염물질의 양<br>이나 성질 모름 | - | 60721-3-3,등급 3C1<br>60721-3-4,등급 4C1 |
| AF2 | 대기성 | 대기의 원인에 의해 부식<br>이나 오염물질의 존재를<br>안다. | 해변이나 화학공장, 시멘트공장 등<br>큰 대기오염을 발생하는 공업지대에<br>설치된 설비. 이 종류의 오염은 특히<br>연마제상, 절연성이나 도전성의 먼지<br>가 발생한다. | 60721-3-3,등급 3C2<br>60721-3-4,등급 4C2 |
| AF3 | 간헐이나우발 | 취급하거나 제조하는 부<br>식성 물질이나 오염화학<br>물질이 간헐적 또는 우발<br>적으로 발생 | 소량의 화학물질이 우발적으로 전기<br>설비에 접촉할 경우가 있는 장소(공<br>장연구실, 기타 실험실이나 연료를<br>취급하는 장소의 보일러실 등) | 60721-3-3,등급 3C3<br>60721-3-4,등급 4C3 |
| AF4 | 연속 | 부식이나 오염물질이 다<br>량으로 연속해서 발생 | 화학공장 등 | 60721-3-3,등급 3C4<br>60721-3-4,등급 4C4 |

## E - 104 - 2011

## 7.3.7 기계적인 응력

## (1) 충격

<table>
<tr><th>기호</th><th>등급의<br>종 류</th><th>특성</th><th>적용 예</th><th>참조<br>(IEC 60721)</th></tr>
<tr><td>AG1</td><td>저심각</td><td rowspan="3">부록 3 참조</td><td>주택 등의 조건</td><td>60721-3-3, 등급 3M1/3M2/3M3<br>60721-3-4, 등급 4M1/4M2/4M3</td></tr>
<tr><td>AG2</td><td>중심각</td><td>일반 공업의 조건</td><td>60721-3-3, 등급 3M4/3M5/3M6<br>60721-3-4, 등급 4M4/4M5/4M6</td></tr>
<tr><td>AG3</td><td>고심각</td><td>중공업의 조건</td><td>60721-3-3, 등급 3M7/3M8<br>60721-3-4, 등급 4M7/4M8</td></tr>
</table>

## (2) 진동

<table>
<tr><th>기호</th><th>등급의<br>종 류</th><th>특성</th><th>적용 예</th><th>참조<br>(IEC 60721)</th></tr>
<tr><td>AH1</td><td>저심각</td><td rowspan="3">부록 3<br>참조</td><td>대개 진동의 영향이<br>무시되는 주택 등</td><td>60721-3-3, 등급 3M1/3M2/3M3<br>60721-3-4, 등급 4M1/4M2/4M3</td></tr>
<tr><td>AH2</td><td>중심각</td><td>일반 공업의 조건</td><td>60721-3-3, 등급 3M4/3M5/3M6<br>60721-3-4, 등급 4M4/4M5/4M6</td></tr>
<tr><td>AH3</td><td>고심각</td><td>엄한 조건을 적용받<br>는 공업 설비</td><td>60721-3-3, 등급 3M7/3M8<br>60721-3-4, 등급 4M7/4M8</td></tr>
</table>

## 7.3.8 식물 또는 곰팡이의 존재

| 기호 | 등급의<br>종 류 | 특성 | 적용 예 | 참조<br>(IEC 60364) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AK1 | 무해 | 무해한 식물이나 곰팡이 | - | 60721-3-3,등급 3B1<br>60721-3-4,등급 4B1 |
| AK2 | 유해 | 유해한 식물이나 곰팡이 | 유해의 정도는 지역조건 및 식물의<br>성질에 의해서 결정. 식물의 유해한<br>성장과 곰팡이의 번식조건으로 구별 | 60721-3-3,등급 3B2<br>60721-3-4,등급 4B2 |

## E - 104 - 2011

## 7.3.9 동물의 존재

| 기호 | 등급의종류 | 특성 | 적용 예 | 참 조<br>(IEC 60721) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AL1 | 무해 | 동물에 의한 해 없음 | - | 60721-3-3, 등급 3B1<br>60721-3-4, 등급 4B1 |
| AL2 | 유해 | 동물(곤충, 새, 작은 동<br>물)에 의한 해가 있다. | 유해의 정도는 지역조건 및 동물에<br>따라서 결정,(다음에 의해 구분)<br>-유해 정도 또는 침투특성이 있는<br>곤충의 존재<br>-유해정도 또는 침투특성이 있는<br>작은 동물이나 새의 존재 | 60721-3-3, 등급 3B1<br>60721-3-4, 등급 4B2 |

## 7.3.10 전자, 정전 또는 이온화 영향

## 7.3.10.1 저주파 전자현상(전도 또는 방사)

## (1) 고조파, 내부고조파

| 기호 | 등급의종류 | 특성 | 적용 예 | 참 조<br>(IEC 61000) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AM-1-1 | 제어수준 | 제어되는 환경 | 의료기기, 측정기기 | 61000-2-2의 <표 1>미만 |
| AM-1-2 | 표준수준 | 저압 배전망 | 주택시설, 업무시설 | 61000-2-2의 <표 1>에 적합 |
| AM-1-3 | 고수준 | 배전망 | 경공업시설<br>고압/저압 변전설비를 가진 생<br>산설비 및 대규모 업무설비 | 부분적으로 61000-2-2의 <표<br>1>을 초과 |

## (2) 신호전압(맥동제어장치에서의 중첩된 제어전압)

| 기호 | 등급의 종류 | 특 성 | 적용 예 | 참 조<br>(IEC 61000) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AM-2-1 | 제어된 수준 | 잔류신호 | 대책이 수립된 설비나 설비의 일부 | 61000-2-1, 61000-2-2<br>의 규제값 미만 |
| AM-2-2 | 중수준 |  | 신호전압의 존재 주택시설, 업무시설, 공업시설 | - |
| AM-2-3 | 고수준 | 공진 | 특수한 경우 | - |

## (3) 전압변동폭

| 기호 | 등급의 종류 | 특성 | 적용 예 | 참조 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AM-3-1 | 제어수준 | UPS의 사용 | 정보기기와 같은 민감한 부하 | - |
| AM-3-2 | 표준수준 | 전압변동 전압순시 저하와정전 | 주택시설, 상업시설, 공업시설 | - |

## E - 104 - 2011

## (4) 전압불평형

| 기호 | 등급의 종류 | 특 성 | 적용 예 | 참 조<br>(IEC 61000) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AM-4 | 표준수준 | - | - | 61000-2-2에 적합 |

## (5) 전력의 주파수 변동

| 기호 | 등급의 종류 | 특성 | 적용 예 | 참 조<br>(IEC 61000) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AM-5 | 표준수준 | 약간 변동 | 통상 | 61000-2-2에 따라 ±1㎐ |

## (6) 유도 저주파 전압

| 기호 | 등급의 종류 | 특성 | 적용 예 | 참 조 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AM-6 등급분류 없음 | 고장 중 또는 연속적으로 발생 | 통상 | ITU-T |

## (7) 교류회로망에 있어서 직류성분

| 기호 | 등급의 종류 | 특성 | 적용 예 | 참 조 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AM-7 등급분류 없음 | 정류기에서의 고장전류 | 통상 | - |

## (8) 방사자계

| 기호 | 등급의 종류 | 특성 | 적용 예 | 참 조<br>(IEC 61000) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AM-8-1 중수준 |  | 전력주파수나 그 고조파에서<br>배전선, 변압기 및 기타 주변<br>기기에서 발생 | 주택시설업무시설경공업시설 | 61000-4-8의 레벨2<br>(3A/m) |
| AM-8-2 고수준 |  | 상기의 기기나 유사한 것의주변 | 중공업시설<br>고압/저압 변압시설<br>배전반, 철도 주변 | 61000-4-8의 레벨4<br>(30A/m) |

## (9) 전계

<table>
<tr><th>기호</th><th>등급의 종류</th><th>특성</th><th>적용 예</th><th>참 조<br>(IEC 61000)</th></tr>
<tr><td>AM-9-1</td><td>무시되는 수준</td><td>통상</td><td></td><td rowspan="4">61000-2-5 참조</td></tr>
<tr><td>AM-9-2</td><td>중수준</td><td rowspan="3">전압값 및 옥외나 옥내<br>에 의존</td><td rowspan="3">고압의 가공선이나 변전소의주변</td></tr>
<tr><td>AM-9-3</td><td>고수준</td></tr>
<tr><td>AM-9-4</td><td>극고수준</td></tr>
</table>

## E - 104 - 2011

## 7.3.10.2 전도, 유도 또는 방사에 의한 고조파 전자현상(연속 또는 순시)

## (1) 유도진동전압 및 전류

| 기호 | 등급의 종류 | 특성 | 적용 예 | 참 조<br>(IEC 61000) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AM-21 등급분류 없음 | 대부분은 전자파를 변조한 연속된<br>AM, FM에 의한 co㎜on mode의<br>전자파에 의한 방해 | 통상 | 61000-4-6 참조<br>(1, 3, 10 V/m) |

## (2) 나노초 수준의 전도성-방향 서지

| 기호 | 등급의 종류 | 특성 | 적용 예 | 참 조<br>(IEC60801-4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AM-22-1 | 무시되는 수준 | 전파장해대책이 시설된 환경 | 컴퓨터실 | 레벨 1 |
| AM-22-2 | 중수준 | 전파장해대책이 시설된 환경 | 감시제어실 | 레벨 2 |
| AM-22-3 | 고수준 | 소용량의 유도성 부하의 개폐, 계<br>전기 접점의 반복, 유전파괴 | 저압배전망 | 레벨 3 |
| AM-22-4 | 극고수준 | 고저압변전소<br>가스절연 또는 진공 스위치기어 | 중공업시설배전반 | 레벨 4 |

## (3) 마이크로에서 미니초 수준의 전도성-방향 서지

| 기호 | 등급의 종류 | 특성 | 적용 예 | 참조<br>(IEC60364) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AM-23-1 | 제어 수준 | 서지어레스터에 의해 보호되는 회로나 장치,접지된 변압기 | 제어 상태 | - |
| AM-23-2 | 중수준 | 원거리 낙뢰(1㎞ 이상) :<br>-파미장 10～1,000㎲, 전원임피던스 20～300Ω<br>퓨즈에 의한 개폐 :<br>-파미장은 0.1～1ms, 전원임피던스는 50Ω, | 지중배전망<br>에서 먼낙뢰 | 4-443의<br>7.13항 |
| AM-23-3 | 고수준 | 근거리 낙뢰(1㎞ 미만) :<br>- 파미장 1.2～50㎲, 전원임피던스 1～10Ω | 가공선로나 건<br>물주변의 낙뢰 | 4-443의<br>7.13항 |

## (4) 전도성 진동서지

| 기호 | 등급의 종류 | 특성 | 적용 예 | 참 조<br>(IEC 61000) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AM-24-1 | 중수준 | 옥내에서의 개폐 | 주거시설, 업무시설 | 61000-4-12 |
| AM-24-2 | 고수준 | 개폐 | 공업시설,고압/저압 변전소 | 60255-22-1 |

## E - 104 - 2011

## (5) 방사 고주파 현상

| 기호 | 등급의 종류 | 특성 | 적용 예 | 참조(IEC6<br>1000-4-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AM-25-1 |  | 무시되는 수준 1 ㎞ 이상 떨어진 곳의 방송국 | 주택시설, 업무시설 | 레벨 1 |
| AM-25-2 | 중수준 | 1 m 이상 이격된 휴대용 송수신기 경공업시설 |  | 레벨 2 |
| AM-25-3 | 고수준 | 근접된 장소의 고출력 송수신기 | 중공업시설, 고신뢰성설비 | 레벨 3 |

## 7.3.10.3 정전기 방전

<table>
<tr><th>기호</th><th>등급의 종류</th><th>특성</th><th>적용 예</th><th>참조(IEC6<br>1000-4-2)</th></tr>
<tr><td>AM-31-1</td><td>저수준</td><td>합성섬유 카페트 위를 보행자에<br>의한 정전기의 발생</td><td>요구되는 신뢰도에 의존</td><td>레벨 1</td></tr>
<tr><td>AM-31-2</td><td>중수준</td><td rowspan="2">카페트의 종류와 습도에 관련된수준</td><td>-</td><td>레벨 2</td></tr>
<tr><td>AM-31-3</td><td>고수준</td><td>-</td><td>레벨 3</td></tr>
<tr><td>AM-31-4</td><td>극고수준</td><td>-</td><td>-</td><td>레벨 4</td></tr>
</table>

## 7.3.10.4 이온화

| 기호 | 등급의 종류 | 특성 | 적용 예 | 참조 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AM-41-1 이온화 현상 | 유해한 이온 방사의 존재 |  |  |

## 7.3.11 태양방사

| 기호 | 등급의 종류 | 특성 | 적용 예 | 참 조<br>(IEC 60721) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AN1 | 소 | 강도 ≤ 500 W/㎡ | - | 60721-3-3 |
| AN2 | 중 | 500 < 강도 ≤ 700 W/㎡ | - | 60721-3-3 |
| AN3 | 대 | 700 < 강도 ≤ 1,120 W/㎡ | - | 60721-3-3 |

## 7.3.12 지진의 영향

|  | 기호 등급의 종류 | 특성 | 적용 예 | 참조 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AP1 | 무시 | 가속도 ≤ 30 Gal | 2<br>1 Gal = 1 ㎝/s | - |
| AP2 | 저 심각 | 30 < 가속도 ≤ 300 Gal | - | - |
| AP3 | 중 심각 | 300 < 가속도 ≤ 600 Gal | - | - |
| AP4 | 고 심각 | 600 < 가속도 | 주기는 고려하지 않음. 다만, 지진파가<br>건축물과 공진하는 경우에 그 영향은<br>특별히 고려한다. 일반적으로 지진 가<br>속도의 주기는 0～10 ㎐이다.(건축물을<br>파괴할 정도의 지진은 제외) | - |

## E - 104 - 2011

## 7.3.13 뇌(surge)

| 기호 | 등급의 종류 | 특성 | 적용 예 | 참조 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|AQ1|무시|≤25일/년|-|-|
| AQ2 | 간접뢰 | > 25일/년<br>공급설비에서의 위험 | 가공선에서 공급되는 설비<br>건물 외부에 설치된 설비의 일부분 | - |
| AQ3 | 직접뢰 | 기기의 피격에 의한 위험 | AQ2 및 AQ3의 위험은 특히 뇌가 많<br>은 지역에 관련된다. | - |

## 7.3.14 공기의 이동

| 기호 | 등급의 종류 | 특성 | 적용 예 | 참조 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|AR1|소|속도≤1m/s|-|-|
|AR2|중|1m/s<속도≤5m/s|-|-|
|AR2|대|5m/s<속도≤10m/s|-|-|

## 7.3.15 풍속

|  | 기호 등급의 종류 | 특성 | 적용 예 | 참조 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|AS1|약|속도≤20m/s|-|-|
| AS2 | 중 | 20 m/s ≤ 속도 ≤ 30 m/s | - | - |
| AS3 | 대 | 30 m/s ≤ 속도 ≤ 50 m/s | - | - |

## 7.4 사용

## 7.4.1 사람의 능력

<table>
<tr><th></th><th>기호 등급의 종류</th><th>특성</th><th>적용 예</th><th>참조</th></tr>
<tr><td>BA1</td><td>일반인</td><td>훈련받지 않은 사람</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>BA2</td><td>어린이</td><td>어린이 전용의 장소(가족의 거주 적용 불필요)</td><td>육아실</td><td rowspan="2">전기설비에 접<br>근하지 못하도록할것</td></tr>
<tr><td>BA3</td><td>장애자</td><td>육체적 및 지적인 능력이 부족한 사람(병약자, 노인 등)</td><td>병원</td></tr>
<tr><td>BA4</td><td>기능자</td><td>우려되는 전기 위험을 피하기 위하여 숙련된 자로부터<br>조언이나 감독을 받은 사람(운전 및 보수요원)</td><td>전기사용장소</td><td>-</td></tr>
<tr><td>BA5</td><td>숙련자</td><td>기술적인 지식이나 충분한 경험을 보유하고 있어 우려되<br>는 전기위험을 스스로 대처할 수 있는 사람(기술자 또는<br>전문가)</td><td>밀폐된 전기사용장소</td><td>-</td></tr>
</table>

## E - 104 - 2011

## 7.4.2 인체의 전기저항

| 기호 | 등급의 종류 | 특성 | 적용 예 | 참조 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|BB|등급분류검토중|-|-|-|

## 7.4.3 대지전위에 의한 사람 접촉

|  | 기호 등급의 종류 | 특성 | 적용 예 | 참조<br>(IEC) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BC1 | 없음 | 비도전 상황에 있는 사람 | 비도전성 장소 | 600413.3 |
| BC2 | 낮음 | 통상 상태에서 기타 도전부에 접촉하거<br>나 도전성 면위에 서 있지 않는 사람 | - | - |
| BC3 | 빈번 | 기타 도전부에 접촉하거나 도전성 면위<br>에 서 있는 것이 빈번한 사람 | 다수 또는 넓은 면적의 계<br>통외 도전부가 있는 장소 | - |
| BC4 | 연속 | 주변의 금속제에 상시 접촉되어 그 접촉<br>방지를 제한할 가능성이 제한된 사람 | 보일러, 터빈 등의 금속제 | - |

## 7.4.4 비상시의 피난

| 기호 | 등급의 종류 | 특성 | 적용 예 | 참조 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BD1 | 통상 | 주거밀도가 낮고 피난이 용이함 | 주거용의 일반 건물 또는 저층 건물 | - |
| BD2 | 곤란 | 주거밀도가 낮고, 피난이 용이함 | 고층 건물 | - |
| BD3 | 혼잡 | 주거밀도가 높고, 피난이 용이함 | 공공에 개방된 장소(극장, 백화점 등) | - |
| BD4 | 매우혼잡 | 주거밀도가 높고, 피난이 곤란함 | 공공에 개방된 고층건물(호텔, 병원 등) | - |

## 7.4.5 공정물질 또는 저장물질의 성질

|  | 기호 등급의 종류 | 특성 | 적용 예 | 참조<br>IEC 60721 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BE1 위험이 없음 | - | - | - |
|  | BE2 화재 위험 | 먼지를 포함한 가연성 물질의<br>제조, 처리 또는 저장 | 헛간, 목제 공장, 제지 공장 | 42,51 |
|  | BE3 폭발 위험 | 폭발성이나 인화점이 낮은 물<br>질의 취급 또는 저장(폭발성<br>분진 포함) | 정유공장, 저유소 | 검토중 |
| BE4 | 혼입오염의위험 | 보호되지 않은 식료품 등(약<br>제 및 이들과 유사한 무보호<br>제품)의 존재 | 식품공장, 부엌 등에 전기설비의<br>혼입오염, 예: 전구의 파손 등으로<br>부터 취급재료를 보호하기 위한<br>예방조치 필요한 경우가 있음 | - |

## ,

## 7.5 시설물의 구조

## E - 104 - 2011

## 7.5.1 구성 재료

|  | 기호 등급의 종류 | 특성 | 적용 예 | 참조<br>(IEC 60364) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
||CA1불연성|-|-|-|
|  | CA2 가연성 | 주로 가연성 재료로 구성된 건물 | 목조 건물 | 60364-42 |

## 7.5.2 시설물의 설계

|  | 기호 등급 종류 | 특성 | 적용 예 | 참조<br>(IEC 60364) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
||CB1위험무시|-|-|-|
|  | CB2 화재 파급 | 화재 파급이 쉬운 형상 및 규모의 건<br>물(연돌 효과) | 고층건물,강제환기시스템 | 42<br>52(검토중) |
|  | CB3 이동성 | 구조상의 변위에 의한 위험(건물과 대<br>지 또는 타 부분과의 마찰, 대지 또는<br>건물의 기초 이동) | 상당히 긴 건물 또는<br>불안정한 지반위 건물 | 신축 접속<br>[52(검토중)] |
| CB4 | 비고정이<br>나 유연성 | 약하거나 이동(진동 등)이 수반되는 유<br>연 구조 | 천막, 이중 천장, 자기<br>지지형의 설비 | 유연 배선<br>(52) |

8. 적합성(COMPATIBILITY)

## 다른 전기설비나 전원에 유해한 영향을 줄 위험이 있거나, 전원에 피해를 줄 우려

## 가 있는 기기는 다음 특성을 평가하여야 한다.

## (1) 과도과전압

## (2) 급변동부하

## (3) 기동전류

## (4) 고조파 전류

## (5) 직류 피드백(FEED BACK)

## (6) 고주파 진동

## (7) 대지 누설전류

## (8) 추가접지의 필요성

9. 보전성(MAINTAINABILITY)

## E - 104 - 2011

## 9.1 설비는 수명기간 중에 통상적으로 기대되는 합리적인 보수의 빈도수 및 정도

## 에 관해서 평가되어야 한다. 다만, 설비운전에 책임이 있는 자가 있는 경우에

## 는 그 지시를 따라야 한다.

## 9.2 감전보호, 기기 선정 및 설치, 검사 등의 규정을 만족시키기 위한 보수의 빈도

## 및 정도를 결정하는 경우에는 다음 사항을 고려하여야 한다.

## (1) 그 수명기간 중 필요로 하는 정기검사, 시험, 보수 및 수리가 용이하고 안

## 전하다.

## (2) 안전보호수단의 효과가 그 수명기간 중에 유효하다.

## (3) 설비의 적절한 기능 작동에 관련된 기기의 신뢰성이 그 수명기간 중 보증된다.

10. 안전설비

## 10.1 안전설비용 전원의 종류는 다음과 같다.

## (1) 축전지

## (2) 1차 전지

## (3) 상용의 전원과 독립된 발전기

## (4) 상용의 간선과 독립된 전력공급망의 간선(IEC 600562. 4 참조)

(주) 안전설계 및 특성에 대한 필요성은 감독당국이 법령으로 규제하고 있는 경우가 많다.

## 10.2 안전설비의 전원공급은 다음 중 하나의 것이어야 한다.

## (1) 수동 공급(운전자에 의해 수동 기동)

## (2) 자동 공급(운전자와 관계없이 자동 기동)

## 10.3 자동전원은 절환되는 시간에 따라 다음과 같이 분류한다.

## (1) 미차단(NO BREAK) : 주파수 또는 전압변동 등과 같은 과도기간 중의 특

## E - 104 - 2011

## 정조건 내에서도 연속적인 공급 보증

## (2) 최단시 차단(VERY SHORT BREAK) : 0.15초 이내에 자동 공급

## (3) 단시 차단(SHORT BREAK) : 0.5초 이내에 자동 공급

## (3) 중시 차단(MEDIUM BREAK) : 15초 이내에 자동 공급

## (4) 장시 차단(LONG BREAK) : 15초 넘는 시간에 자동 공급

## E - 104 - 2011

## <부록 1>

# 외적인 영향 목록표

<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>설 명</th><th>구분</th><th>설명</th><th>구분</th><th>설명</th></tr>
<tr><td rowspan="33">환경</td><td>AA</td><td colspan="2">온도(℃) AF</td><td colspan="2">부식 AM</td><td>전자방사</td></tr>
<tr><td>AA1</td><td colspan="2">-60～+5 AF1</td><td colspan="2">무시 AM1</td><td>무시</td></tr>
<tr><td>AA2</td><td colspan="2">-40～+5 AF2</td><td colspan="2">대기 AM2</td><td>미주전류</td></tr>
<tr><td>AA3</td><td colspan="2">-25～+5 AF3</td><td colspan="2">간헐 AM3</td><td>전자</td></tr>
<tr><td>AA4</td><td colspan="2">-5～+40 AF4</td><td colspan="2">연속 AM4</td><td>이온화</td></tr>
<tr><td>AA5</td><td colspan="2">+5～+40</td><td colspan="2">AM5</td><td>정전</td></tr>
<tr><td>AA6</td><td colspan="2">+5～+60 AG</td><td colspan="2">충격 AM6</td><td>유도</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">AG1</td><td colspan="2">소</td><td></td></tr>
<tr><td>AB</td><td colspan="2">습도 및 온도 AG2</td><td colspan="2">중 AN</td><td>태양 방사</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">AG3</td><td colspan="2">대 AN1</td><td>소</td></tr>
<tr><td>AC</td><td colspan="2">표고(m)</td><td colspan="2">AN2</td><td>중</td></tr>
<tr><td>AC1</td><td colspan="2">≤2,000 AH</td><td colspan="2">진동 AN3</td><td>대</td></tr>
<tr><td>AC2</td><td colspan="2">>2,000 AH1</td><td colspan="2">소</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">AH2</td><td colspan="2">중 AP</td><td>지진</td></tr>
<tr><td>AD</td><td colspan="2">물의 존재 AH3</td><td colspan="2">대 AP1</td><td>무시</td></tr>
<tr><td>AD1</td><td colspan="2">무시</td><td colspan="2">AP2</td><td>소</td></tr>
<tr><td>AD2</td><td colspan="2">물방울 AJ</td><td colspan="2">기타 기계적인 응력 AP3</td><td>중</td></tr>
<tr><td>AD3</td><td colspan="2">살수</td><td colspan="2">AP4</td><td>대</td></tr>
<tr><td>AD4</td><td colspan="2">비산 AK</td><td colspan="2">식물</td><td></td></tr>
<tr><td>AD5</td><td colspan="2">분무 AK1</td><td colspan="2">무해 AQ</td><td>뇌</td></tr>
<tr><td>AD6</td><td colspan="2">물결 AK2</td><td colspan="2">유해 AQ1</td><td>무시</td></tr>
<tr><td>AD7</td><td colspan="2">물의 침입</td><td colspan="2">AQ2</td><td>간접뢰</td></tr>
<tr><td>AD8</td><td colspan="2">수몰 AL</td><td colspan="2">동물 AQ3</td><td>직접뢰</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">AL1</td><td colspan="2">무해</td><td></td></tr>
<tr><td>AE</td><td colspan="2">고형물의 침입 AL2</td><td colspan="2">유해 AR</td><td>공기의 이동</td></tr>
<tr><td>AE1</td><td colspan="2">무시</td><td colspan="2">AR1</td><td>소</td></tr>
<tr><td>AE2</td><td colspan="2">작은 물체</td><td colspan="2">AR2</td><td>중</td></tr>
<tr><td>AE3</td><td colspan="2">미세한 물체</td><td colspan="2">AR3</td><td>대</td></tr>
<tr><td>AE4</td><td colspan="2">가벼운 먼지</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>AE5</td><td colspan="2">중간의 먼지</td><td colspan="2">AS</td><td>바람</td></tr>
<tr><td>AE6</td><td colspan="2">무거운 먼지</td><td colspan="2">AS1</td><td>약</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">AS2</td><td>중</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">AS3</td><td>강</td></tr>
<tr><td rowspan="12">사용</td><td>BA</td><td colspan="2">능력 BD</td><td colspan="2">피난 BE</td><td>물질</td></tr>
<tr><td>BA1</td><td colspan="2">보통 BD1</td><td colspan="2">통상 BE1</td><td>위험이 없음</td></tr>
<tr><td>BA2</td><td colspan="2">어린이 BD2</td><td colspan="2">곤란 BE2</td><td>화재의 위험</td></tr>
<tr><td>BA3</td><td colspan="2">장애자 BD3</td><td colspan="2">혼잡 BE3</td><td>폭발의 위험</td></tr>
<tr><td>BA4</td><td colspan="2">기능자 BD4</td><td colspan="2">곤란 및 혼잡 BE4</td><td>혼입오염의 위험</td></tr>
<tr><td>BA5</td><td colspan="2">숙련자</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>BB</td><td colspan="2">인체의 전기저항</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>BC</td><td colspan="2">사람의 대지 접촉</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>BC1</td><td colspan="2">없음</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>BC2</td><td colspan="2">적음</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>BC3</td><td colspan="2">빈번</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>BC4</td><td colspan="2">연속</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">시설물<br>구 조</td><td>CA</td><td colspan="2">구성재료 CB</td><td colspan="2">건축설계 CB3</td><td>구조적인 이동</td></tr>
<tr><td>CA1</td><td colspan="2">불연성 CB1</td><td colspan="2">무시 CB4</td><td>유연성</td></tr>
<tr><td>CA2</td><td colspan="2">가연성 CB2</td><td colspan="2">연소</td><td></td></tr>
</table>

## E - 104 - 2011

## <부록 2>

# 대기온도, 상대습도 및 절대습도의 상관관계

1. 이 부록은 각각의 주위 기후 조건의 등급에 대한 온습도 선도를 표시한 것으

## 로, 대기온도․상대습도 및 절대습도의 상관관계를 일정한 절대습도곡선 및 온

## 도와 상대습도에 따라 나타낸 것이다.

2. 이 곡선은 그 등급을 적용하는 장소에서의 최대온도의 차를 나타낸다.
3. 이 곡선은 그 등급을 적용하는 범위 내에서 생기는 대기온도에 따라서 상대습

## 도의 완전한 분산값을 의미한다. 온도와 습도와의 상관관계는 그 등급범위 내

## 에서 생기는 절대습도의 값에 따라서 결정한다.

4. 7.3.2의(주)에서 언급한 바와 같이 그 등급에 있어서 높은 대기온도 및 높은 상

## 대습도의 각 한계 값은 동시에 일어나지 않는다. 통상 비교적 높은 값의 대기

## 온도는 비교적 낮은 값의 상대대기온도의 최고값과 조합하여 생긴다. 이 규칙

## 의 예외는 그 범위에 대해서 규정된 상대습도값이 대기온도의 최고값과 조합

## 된 경우의 등급 AB1, AB2 및 AB3을 보고 판단한다. 이것은 등급이 높은 대기

## 온도의 한계값에 대해서 높은 절대온도보다 낮은 값의 경우에 관계되는 것으

## 로 생각한다.

5. 각 등급에 있어서의 대기온도의 최대값을 그 등급의 상대대기온도의 최대값과

## 조합해서 다음 표에 나타냈다. 표의 값보다 높은 대기온도에 있어서의 상대습

## 도는 낮게 나타난다. 즉, 그 등급의 한계값 미만으로 된다.

| 기 호 | 상대습도의 한계값 | 상대습도의 한계값에서의<br>대기온도 최대값 |
| --- | --- | --- |
| AB1 | 100 % | +5 ℃ |
| AB2 | 100 % | +5 ℃ |
| AB3 | 100 % | +5 ℃ |
| AB4 | 95 % | +31 ℃ |
| AB5 | 85 % | +28 ℃ |
| AB6 | 100 % | +9 ℃ |
| AB7 | 100 % | +27 ℃ |
| AB8 | 100 % | +9 ℃ |

- ※ 예1～예8 참고

## E - 104 - 2011

## <예 1> 등급 AB1

## E - 104 - 2011

## <예 2> 등급 AB2

## E - 104 - 2011

## <예 3> 대기온도, 상대습도 및 절대습도와의 상관관계(등급 AB3)

## E - 104 - 2011

## <예 4> 대기온도, 상대습도 및 절대습도와의 상관관계(등급 AB4)

## E - 104 - 2011

## <예 5> 대기온도, 상대습도 및 절대습도와의 상관관계(등급 AB5)

## E - 104 - 2011

## <예 6> 대기온도, 상대습도 및 절대습도와의 상관관계(등급 AB6)

## E - 104 - 2011

## <예 7> 대기온도, 상대습도 및 절대습도와의 상관관계(등급 AB7)

## E - 104 - 2011

## <예 8> 대기온도, 상대습도 및 절대습도와의 상관관계(등급 AB8)

## E - 104 - 2011

## <부록 3>

# 기계적인 조건의 등급분류

<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="3">환경 요인</th><th rowspan="3">단위</th><th colspan="16">등 급</th></tr>
<tr><td colspan="6">AG1/AH1</td><td colspan="4">AG2/AH2</td><td colspan="6">AG3/AH3</td></tr>
<tr><td colspan="2">3M1<br>4M1</td><td colspan="2">3M2<br>4M2</td><td colspan="2">3M3<br>4M3</td><td colspan="2">3M4<br>4M4</td><td colspan="2">3M5<br>4M5</td><td colspan="2">3M6<br>4M6</td><td colspan="2">3M7<br>4M7</td><td colspan="2">3M8<br>4M8</td></tr>
<tr><td rowspan="3">정상진동<br>(정현파)</td><td>변위 진폭</td><td>m</td><td>0.3</td><td></td><td>1.5</td><td></td><td>1.5</td><td></td><td>3.0</td><td></td><td>3.0</td><td></td><td>7.0</td><td></td><td>10</td><td></td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>가속도 진폭</td><td>2<br>m/s</td><td></td><td>1</td><td></td><td>5</td><td></td><td>5</td><td></td><td>10</td><td></td><td>10</td><td></td><td>20</td><td></td><td>30</td><td></td><td>50</td></tr>
<tr><td>주파수 범위</td><td>㎐</td><td>2-9</td><td>9-<br>200</td><td>2-9</td><td>9-<br>200</td><td>2-9</td><td>9-<br>200</td><td>2-9</td><td>9-<br>200</td><td>2-9</td><td>9-<br>200</td><td>2-9</td><td>9-<br>200</td><td>2-9</td><td>9-<br>200</td><td>2-9</td><td>9-<br>200</td></tr>
<tr><td rowspan="3">비정상 진<br>동(충격을<br>포함한 비<br>정상적 진<br>폭)</td><td>충격응답 스펙트<br>럼 종별 L(α)</td><td>2<br>m/s</td><td colspan="2">40</td><td colspan="2">40</td><td colspan="2">70</td><td colspan="2">-</td><td colspan="2">-</td><td colspan="2">-</td><td colspan="2">-</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>충격응답 스펙트<br>럼 종별Ⅰ(α)</td><td>2<br>m/s</td><td colspan="2">-</td><td colspan="2">-</td><td colspan="2">-</td><td colspan="2">100</td><td colspan="2">-</td><td colspan="2">-</td><td colspan="2">-</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>충격응답 스펙트<br>럼종별 Ⅱ(α)</td><td>2<br>m/s</td><td colspan="2">-</td><td colspan="2">-</td><td colspan="2">-</td><td colspan="2">-</td><td colspan="2">250</td><td colspan="2">250</td><td colspan="2">250</td><td colspan="2">250</td></tr>
</table>

## α : 최대가속도

## <그림 3.1> 충격응답 스펙트럼 모델(1차 최대(MAXIMAS))

## E - 104 - 2011

## <부록 4>

# 매크로 환경의 등급분류

<table>
<tr><th>환경의 분류</th><th>*<br>기후 조건</th><th>*<br>화학적․기계적인 내용</th></tr>
<tr><td>Ⅰ</td><td>AB5<br>3K3</td><td>AF2/AE1<br>3C2/3S1</td></tr>
<tr><td>Ⅱ</td><td>AB4<br>3K5,<br>(단, 최고 온도는 40 ℃로 제한)</td><td>AF1/AE4<br>3C1/3S2</td></tr>
<tr><td>Ⅲ</td><td>AB7<br>3K6</td><td>AF2/AE5<br>3C2/3S3</td></tr>
<tr><td>Ⅳ</td><td>AB8<br>4K3</td><td>AF3/AE6<br>3C3/3S4</td></tr>
<tr><td colspan="3">* 각 난의 제1열은 제7항에 기초한 등급의 명칭,<br>제2열은 IEC 60721-3-0에 기초한 등급의 명칭 표기</td></tr>
</table>

비고 : 매크로 환경이란 기기가 설치되거나 사용되는 실(ROOM) 또는 기타의

장소의 환경을 나타낸다.
```
