# 화학공장의 인터록 관리에 관한 기술지침

> **출처**: 한국산업안전보건공단 (KOSHA)
> **지침번호**: P-133-2013
> **원본 URL**: https://portal.kosha.or.kr/openapi/v1/file/down/FL00015884132/3
> **License**: 공공누리 출처표시 (변경금지)
> **추출 방식**: PDF → kordoc (라텔웍스 자체 도구, HTML 표 보존)
> **주의**: 이미지·일부 시각적 서식 손실 가능. 정확 원본은 위 URL.

---

```markdown
<table>
<tr><th colspan="5"></th></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td colspan="2">KOSHA GUIDE</td><td colspan="2" rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">P-133-2013</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2">화학공장의 인터록 관리에 관한기술지침</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">2013.9.<br>한국산업안전보건공단</td></tr>
</table>

안전보건기술지침의 개요
¡ 작성자: 김태옥
¡ 제정 경과
- 2013년 9월 화학안전분야 제정위원회 심의(제정)
¡ 관련 규격 및 자료
- KOSHA GUIDE P-108-2012, “안전운전절차서 작성에 관한 기술지침”
- 손재근, “Heater interlock by-pass로 인한 위험분석 및 사고방지에 대한 연
구”, 2003
- Roy E. Sandes, “Chemical Process Safety”, Gulf Professional Publishing,2011
- CCPS, “Guidelines for Safe Process Operation and Maintenance”, 2010
¡ 기술지침의 적용 및 문의 이 기술지침에 대한 의견 또는 문의는 한국산업안전보건공단 홈페이지 안전 보건기술지침 소관 분야별 문의처 안내를 참고하시기 바랍니다.
공표일자: 2013년 10월 2일 제정자: 한국산업안전보건공단 이사장

## 화학공장의 인터록 관리에 관한 기술지침

1. 목적
이 지침은 화학공장의 안전한 가동 및 중지를 위하여 설치된 인터록의 운영에 관

한 절차 및 책임과 권한을 명확히 하여 안전을 확보하는데 필요한 사항을 제시하

는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위
이 지침은 화학공장의 안전운전을 위하여 화학설비 및 부속설비에 설치되어 있는

안전장치 중에서 인터록의 신설, 수정, 삭제, 설정값 변경 및 우회(Bypass)의 설정

및 해지에 대하여 적용한다.

3. 정의
(1) 이 지침에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

(가) “인터록 (Interlock)”이라 함은 기기장치, 설비 및 공정의 안전성 확보와 공정의

안전운전을 위하여 설치되는 하드웨어 및 소프트웨어적 제어장치를 말한다.

(나) “설정값 (Set value)”이라 함은 운전변수가 변화하다가 운전값이 일정한 수준에

도달하면 인터록이 작동되어 장치 또는 공정을 안전한 방향으로 유도되도록 계

기 또는 프로그램에 설치된 값을 말한다.

(다) “알람값 (Alarm value)”이라 함은 운전변수가 변화하다가 그 값이 일정한 수준

에 도달하면 설비의 안전한 운영을 위하여 경보형식 등으로 인지가 가능하도록

계기 또는 프로그램에 설치된 값을 말한다.

(라) “우회 (Bypass)"라 함은 인터록 장치를 정상적으로 작동되지 않도록 조작하는

행위를 말한다.

(마) “해지 (Release)”라 함은 우회시켰던 인터록 장치를 설계의 개념에 준하여 인터

록이 정상적으로 작동되도록 조치하는 행위를 말한다.

(바) “점퍼 (Jumper) 작업”이라 함은 인터록 우회 스위치가 설치되어 있지 않은 인

터록의 변환에 필요한 제반작업을 말한다.

(사)

“로직 (Logic)”이라 함은 공정에 따라 순차적으로 처리되어야 할 일련의 흐름

상태를 쉽게 파악할 수 있도록 공정조건과 실행순서에 따라 기호로 나타낸 것

을 말한다.

(아) “시퀀스 (Sequence)

"라 함은 로직을 기초로 하여 그 흐름도를 전기적인 기호로

나타낸 것을 말한다

.

(자) “

ESD (Emergence shut down) 계기”라 함은 인터록에 의해 공정 및 개별 장치

를 비상으로 중지시키는 계기를 총칭하여 말한다.

(2) 기타 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 특별한 규정이 있는 주요 물질의 경우

를 제외하고는 「산업안전보건법」, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 「산업

안전보건기준에 관한 규칙」에서 정의하는 바에 의한다.

4. 인터록의 신설, 수정, 삭제 및 설정값 변경
4.1 대상 및 사유

(1) 공정의 안전성 확보와 기기 및 설비의 보호를 위해 필요한 경우 해당되는 부분에

대하여만 실시한다.

(2) 기본설계회사, 상세설계회사, 장치 및 설비 제작사의 권장 및 운영 공장의 요청이

있는 경우에 실시한다.

(3) 안전성 확보를 위한 외부기관의 진단 및 검정에 따른 보완 요청 시 이의 검토결과

에 따라 필요성이 인정되는 경우에 실시한다.

4.2 인터록의 신설, 수정 및 삭제 절차

(1) 단위공장의 운전책임자는 인터록의 신설, 수정 및 삭제가 필요한 경우에 변경관리

절차에 따라 변경관리요청서를 작성하여 변경관리위원회에 상정한다.

(2) 변경관리 요청서에는 다음과 같은 사항을 기록한다.

(가) 인터록의 신설, 수정 및 삭제 사유

(나) 인터록의 변경이 표시된 공정배관계장도면(P&ID) 및 인터록 로직 도면

(Interlock logic diagram) 등

(3) 변경관리위원회는 다음과 같은 사항을 검토한다.

(가) 인터록의 신설, 수정 및 삭제 시 발생될 수 있는 위험성

(나) 인터록 변경이 실시되는 설비 및 장치의 설계치

(다) 위험성 평가를 실시한 후 추가적인 보완장치의 필요성 등

(4) 변경관리위원회는 인터록의 변경 시 관련 전문가의 의견을 청취한 후 기록하고,

위험성 평가를 통하여 도출된 추가적인 보완사항을 반영한 변경관리계획을 승인

한다.

(5) 인터록의 변경작업은 가능한 정기보수 기간을 이용하여 실시하여야 하고, 공장운

전 중에 작업하는 경우에는 다음 사항을 준수하여야 한다.

(가) 작업 시 발생할 수 있는 위험에 대비한 유사한 인터록 확보

(나) 인터록 우회작업을 통한 안전성 확보

(6) 인터록이 변경된 경우에는 반드시 작동시험을 통하여 정상적인 작동 유무를 확인

하여야 한다.

4.3 인터록의 설정값 변경절차

(1) 단위공장 운전책임자는 인터록 설정값의 변경이 필요한 경우 변경관리요청서를

작성하여 변경관리위원회에 상정한다.

(2) 변경관리 요청서에는 다음과 같은 사항을 기록한다.

(가) 인터록 설정값 변경 사유

(나) 인터록 설정값이 표기된 인터록 로직 도면 및 ESD 계기 데이터 등

(3) 변경관리위원회는 다음과 같은 사항을 검토한다.

(가) 인터록 설정값 변경 시 발생될 수 있는 위험성

(나) 인터록 설정값 변경이 실시되는 설비 및 장치의 설계치

(다) 위험성 평가를 실시한 후 추가적인 보완장치의 필요성

(라) 인터록 설정값과 알람값의 간격(설정값은 반드시 알람값에 의하여 알람이 작동

된 다음 값으로 결정하여야 한다)

(4) 변경관리위원회는 인터록 설정값의 변경 시 관련 전문가의 의견을 기록하고, 위험

성 평가를 통하여 도출된 추가적인 보완사항을 반영한 변경관리계획을 승인한다.

(5) 인터록 설정값을 변경하는 경우 프로그램적인 설정치는 프로그램에서 변경하고,

현장 스위치의 교체가 필요한 것은 현장 스위치를 교체한다.

(6) 현장 스위치를 교체하는 경우에는 작업 시 설정값의 일치 여부를 확인한다.

(7) 인터록 설정값 변경 시 발생될 수 있는 위험을 최소화하기 위하여 관련 인터록 항

목(Item)을 우회시킨 다음에 실시한다.

4.4 기록 관리

(1) 인터록 로직 및 설정값 변경과 관련 변경관리위원회의 자료는 5년간 보관하여야

한다.

(2) 인터록 로직 및 설정한 변경과 관련하여 다음과 같이 추가적인 기술자료의 변경이

필요한 것은 그 결과를 확인하여 최신본으로 관리하여야 한다.

(가) 공정배관계장도면(P&ID) 및 인터록 로직 도면

(나) 인터록 시퀀스 도면

(다) 운전절차서

(라) 인터록 및 ESD 계기 데이터 등

5. 인터록의 우회 및 해지
5.1 대상 및 사유

(1) 인터록 관련 계기의 불량으로 공정의 안전운전은 불가능 하지만, 별도의 계기에

의해 공정의 감시가 가능하고, 안전성의 확보가 가능한 경우에 적용한다.

(2) 예측이 가능한 계기의 오작동(주변에서 방사선 검사 시 화염감지기의 오작동 등)

을 방지하기 위한 경우에 적용한다.

(3) 공정의 정상운전 중에 인터록 관련 계기의 일시적인 수리를 위한 경우로써 공정의

정상적인 운전과 기기 및 설비의 보호를 위하여 필요하다고 인정된 경우에 적용한

다.

(4) 운전 중에 실시되는 예비 장치 및 설비의 교체와 이에 따른 예비 장치 및 설비를

수리할 경우에 적용한다.

(5) 상기 원인이 소멸되었을 경우에는 인터록 우회를 즉시 해지하여 정상화하여야 한

다.

5.2 인터록의 우회 및 해지 절차

5.2.1 인터록 우회 승인의 책임 및 권한

인터록 우회 승인에 대한 책임과 권한은 <표 1>과 같다.

<표 1> 인터록 우회 승인에 대한 책임과 권한

| 인터록 변경내용 | 승인자 |
| --- | --- |
| 우회를 하더라도 공정 및 안전에 위험요인이 없거나, 동일한<br>목적의 다른 로직이 존재하는 경우 | 단위공장 교대조책임자 |
| 비상정지 등 비정상 조업의 경우 우회를 해야만 설비의 테<br>스트(Test) 또는 설비의 가동이 가능한 경우 | 단위공장운전책임자 |
| 화재, 폭발 등 공정안전환경에 영향을 줄 수 있는 인터록 우회 | 사업장 안전관리총괄자 |

5.2.2 정상운전 시 우회절차

(1) 공장의 정상운전 시 계기의 오작동 및 작업 등으로 인터록의 우회가 필요한 경우

에는 인터록 우회가 안전에 영향이 없는지를 확인하고, 승인자의 승인을 얻은 다

음에 작업부서에 작업허가서 형태로 요청한다.

(2) 작업부서는 작업허가서가 접수된 다음 책임자의 작업승인을 얻은 후에 다음과 같

이 작업을 수행한다.

(가) 작업 요청부서는 작업의 안전한 진행을 위하여 입회자를 배치시킨다.

(나) 작업자는 입회자로부터 작업시작 허가를 얻은 후 작업을 수행하되, 한 가지 작

업이 완료되면 작업결과에 대하여 이상 유무를 입회자에게 확인하고, 입회자의

다음 작업지시에 따라 다음 작업을 수행한다.

(다) 작업이 완료되면 작업자는 작업승인자(또는 입회자)에게 작업이 완료되었음을

통보하고, 작업승인자(또는 입회자)는 이를 확인한 후 작업허가서에 완료 서명

을 한다.

(라) 인터록 우회 공정의 안전운전을 위하여 우회 기기에 대한 설정값의 변경은 불

가하며, 현장 점검활동을 강화하여 운전값이 설정값을 이탈하지 않도록 하여야

한다.

5.2.3 긴급사항 발생 시 우회절차

(1) 인터록 우회 스위치가 있는 경우에 긴급상황의 발생으로, 공정의 연속적인 안전운

전이 불가능하고, 재해의 발생 가능성이 높아서 우회작업을 요청하거나, 절차에 따

를 시간적인 여유가 없는 경우에 단위공장 운전책임자는 즉시 인터록을 우회하여

공정의 안전화를 유도하여야 한다. 다만, 야간근무 시에 운전책임자의 결정이 어려

운 경우에는 단위공장 교대조 책임자가 수행할 수 있다.

(2) 인터록 스위치가 없는 경우에 점퍼작업에 의한 인터록 우회를 작업부서에 즉시 요

청하여 조치하도록 하고, 그 결과를 승인자에게 사후에 보고하여야 한다.

5.2.4 인터록 우회 해지절차

(1) 인터록 우회 해지를 위하여 단위공장 운전책임자는 우회된 모든 인터록의 원인 소

멸과 공정의 정상화를 위하여 노력하고, 조속히 우회를 해지하여야 한다.

(2) 오작동에 의한 이상 발생 시 오작동 발생요인이 완전 제거되면 즉시 해지한다.

(3) 인터록 우회는 다음과 같이 실시한다.

(가) 작업부서에 작업허가서 형태로 우회를 요청한다.

(나) 작업 요청부서는 작업의 안전한 진행을 위하여 입회자를 배치시킨다.

(다) 작업자는 우회할 항목에 대해 설정값이 정확한지를 우선적으로 점검하고, 이상

이 없을 경우에 후회를 해지한다.

(라) 작업자는 입회자로부터 작업개시 허가를 얻은 후 작업을 수행하되, 한 가지 작

업이 완료되면 작업결과에 대하여 이상 유무를 입회자에게 확인하고, 다음 지

시에 따라 다음 작업을 수행한다.

(마) 작업이 완료되면 작업자는 작업승인자(또는 입회자)에게 작업이 완료되었음을

통보하고, 작업승인자(또는 입회자)는 이를 확인한 후 작업허가서에 서명을 한

다.

(4) 인터록 우회가 신호전송 캐비넷에서 점퍼작업 형태로 진행된 경우 1주에 1회 이상

신호전송 캐비넷의 점퍼가 인터록 관리대장 내용과 일치하는지 확인하여야 한다.

(5) 인터록 우회가 현장 스위치에 의하여 진행된 경우에는 해당 스위치에 식별표시를

하여야 한다.

(6) 인터록 우회기간은 다음 경우를 제외하고, 1일을 초과하지 않도록 하여야 한다.

(가) 우회를 하더라도 공정 및 안전에 위험요인이 없는 경우

(나) 동일한 목적의 다른 로직이 존재하는 경우

(다) 장치 및 설비의 교체와 보수작업의 경우

(7) 위의 “(6)항”의 경우를 제외하고, 우회기간이 1일을 초과하는 경우에는 그 사유와

추가 안전조치 등의 방안을 기록하여 사업장 안전관리 총괄자의 승인을 얻어야 한

다.

(8) 인터록 우회 및 해지 사항은 교대근무 시에 발생한 경우 반드시 기록으로 다음 교

대조에 인수인계를 하여야 한다.

5.3 작업관련자의 책임 및 의무

작업관련자는 <표 2>와 같은 책임 또는 의무를 수행하여야 한다.

<표 2> 인터록 우회 및 해지에 대한 책임과 권한

| 작업 관련자 | 책임 또는 권한 |
| --- | --- |
| 작업승인자 | 1. 작업 항목 결정 및 승인<br>2. 작업입회자 결정 및 승인<br>3. 작업 시 안전조치 사항 승인<br>4. 작업완료 최종 승인 |
| 작업입회자 | 1. 작업 전 안전조치 사항 확인<br>2. 작업개시 지시 및 불안전 요소 발견 시 작업중지 명령<br>3. 작업결과 현장 확인<br>4. 작업 후 안전조치 사항 및 작업 완료 확인 |
| 작업자 | 1. 작업허가서에 따른 안전사항 준수<br>2. 작업내용 숙지 및 절차 준수<br>3. 작업결과 확인 및 결과 보고 |

5.4 기록 관리

(1) 인터록 우회 관리를 위하여 인터록 우회관리대장을 작성하여 다음과 같이 운영하

여야 한다.

(가) 인터록 우회를 실질적으로 실행하고 정상화하는 단위공장 교대조 책임자는 인

터록 우회관리대장을 작성하여야 한다.

(나) 일련번호와 인터록 항목명을 기록하여야 한다.

(다) 사유, 우회 시 예상되는 영향(문제점), 대책 등을 기록하여야 한다.

(라) 우회 실시 날짜를 기록하여야 한다.

(마) 우회 실시 기록자와 책임자(단위공장 운전책임자)의 서명을 기록하여야 한다.

(바) 우회 해지 시 해지일자 및 기록자와 책임자(단위공장 운전책임자)의 서명과 서

명일자를 기록하여야 한다.

(2) 기록된 인터록 우회관리대장은 공장 조정실에 비치하여 교대조를 비롯한 모든 근

무자가 알 수 있도록 인수인계 하여야 한다.

6. 인터록 보안
(1) 인터록 설정값이 현장 스위치 교체형식이 아닌 프로그램 및 계측기 입력값에 의한

작동으로 변경되는 경우에는 분산제어시스템(DCS) 등의 판넬에서 변경이 가능하

므로, 다음과 같은 보안절차를 유지하여야 한다.

(가) 열쇠(Key)를 사용하여 변경모드에 접근하는 경우에는 작업부서 책임자와 현장

단위공장 운전책임자가 열쇠를 관리하도록 하여야 한다.

(나) 암호형식으로 변경모드에 접근하는 경우에는 작업부서 책임자와 현장 단위공장

운전책임자만 인지할 수 있도록 암호를 관리하여야 한다.

(2) 인터록 우회작업이 릴레이 판넬에서 점퍼작업 형태로 이루지는 경우에는 릴레이

판넬의 잠금장치를 작업부서 책임자 및 단위공장 교대조 책임자가 관리하도록 하

여야 한다.
```
