Installer
EMS App-Center
Alle Regelungs-Apps, Zuordnungen und Speicherfarm-Konfigurationen im einheitlichen Cockpit.
Apps
EMS Apps & Konfiguration (App-Center)
Ziel: Jede Logik als „App“ (Modul) aktivieren, konfigurieren und über Datenpunkte anbinden.
Hinweis: Diese Seite ist für Installateur-/Admin-Setup gedacht.
VIS öffnen

## Apps (Kernlogiken)

Keine Apps verfügbar.

## Peak-Shaving / Lastspitzenkappung

Einstellzentrale für normale Lastspitzenkappung, atypische HLZF-Kappung und Hybrid-Betrieb. Die Netzpunkt-Messung kommt weiterhin aus Zuordnung → Allgemein.
Betriebsart
Welche LSK-Logik soll der EMS-Core aktiv nutzen?
LSK-Modus
Normal begrenzt den Netzbezug immer am eingestellten Grenzwert. Atypisch begrenzt nur innerhalb der Hochlastzeitfenster. Hybrid nimmt immer den strengeren Grenzwert.
Standard-Limitquelle
Reserve normal (W)
Sicherheitsmarge normal (W)
Hysterese (W)
Regelverhalten
Glättung, Verzögerung und Failsafe für reale Messwerte
Glättung (s)
Einschaltverzögerung (s)
Freigabeverzögerung (s)
Messwert-Timeout (s)
Fast-Trip
Schnelle Reaktion auf kurze Rohwert-/Maximalwert-Spitzen
Atypische Netznutzung (§19)
Zielwert für Hochlastzeitfenster aus Referenz-Peak, Entnahmeebene und Mindestverlagerung
Entnahmeebene
Erheblichkeitsschwelle (%)
HöS 5 %, HöS/HS 10 %, HS 10 %, HS/MS 20 %, MS 20 %, MS/NS 30 %, NS 30 %.
Referenz-Jahreshöchstlast P_abs_ref (W)
Mindestverlagerung (W)
Fester HLZF-Grenzwert (W, optional)
Leer lassen, wenn der Grenzwert aus P_abs_ref, Schwelle und Mindestverlagerung berechnet werden soll.
HLZF-Sicherheitsmarge (W)
Netzbetreiber / Nachweis
Offizielle Quelle der Hochlastzeitfenster vom Netzbetreiber dokumentieren
Netzbetreiber
Gültigkeitsjahr
Quelle / Dokument
Veröffentlichungsdatum
Quell-URL / Ablage
Bemerkung
Kalender / Ausnahmen
Tage, an denen keine Hochlastzeitfenster gelten sollen
Wochenenden berücksichtigen
Standard: aus, da HLZF typischerweise nur an Werktagen aktiv sind.
24.12.–01.01. ausschließen
Empfohlen aktiv lassen.
Feiertage
Ein Datum pro Zeile oder kommasepariert im Format YYYY-MM-DD.
Brückentage
Weitere Ausnahmen
Nachkontrolle / §19-Prüfung
Live-Jahreskontrolle plus optionale Jahres-Endwerte aus RLM-/Zählerexport
Der EMS-Core schreibt laufend unter `peakShaving.atypical.review.*`: absolute Jahreshöchstlast, höchste HLZF-Last, Verlagerung, Erheblichkeit, Mindestverlagerung, Bagatellgrenze und eine JSON-Zusammenfassung. Manuelle Werte überschreiben nur die Prüfung, nicht die laufende Messung.
Nachkontrolle aktiv Live-Werte mitführen Reset-Schlüssel Influx-Logging Audit-Samples speichern Audit-Intervall (min) Ist-Jahreshöchstlast P_abs_ist (W) Max. HLZF-Leistung P_HLZF_max (W) Leistungspreis (€/kW*a) Arbeitspreis Netzentgelt (€/kWh) Jahresarbeit (kWh) Bagatellgrenze (€) Allg. Netzentgelt/Jahr (€) Max. Reduzierung (%)
Prüfnotiz
Live-Nachkontrolle läuft im Adapter unter peakShaving.atypical.review.*. Manuelle Jahres-Endwerte sind optional; leer = laufende Messung verwenden.
Nachweis-Historie wird automatisch in Influx über `peakShaving.atypical.review.*` und gedrosselte Audit-Samples unter `peakShaving.atypical.audit.*` mitgeführt. CSV/PDF exportieren die aktuelle Prüfung plus die Influx-Zeitreihe.
Hochlastzeitfenster
Zeitfenster pro Saison/Monat. Mehrere Fenster pro Tag sind möglich.
Wochentage: ISO-Format 1=Mo … 7=So. Monate: 1–12. Wenn Monate leer sind, wird die Saison genutzt: Winter = 12/1/2, Sommer = 6/7/8, Übergang = 3/4/5/9/10/11.

## KI‑Optimierung / Energieberater

Beratende KI‑Schicht für die VIS: Tagesfahrplan, Wetter-/PV‑Prognose, EV‑Zielplanung, Peak‑Learning, Anomalie‑Erkennung und Prioritäten. Im UI‑Adapter werden keine automatischen Schaltentscheidungen ausgeführt.
Betriebsart
Advisory‑Only für NexoWatt UI; der Kunde kann die Anzeige zusätzlich in den Einstellungen ein-/ausschalten.
Aktivierung
Die App wird über Apps → KI‑Energieberater installiert/aktiviert. Diese Seite konfiguriert Verhalten, Lernlogik und Anzeige.
LIVE‑Anzeige
KI‑Hinweisbox auf der Hauptseite anzeigen
Analyse‑Intervall (s)
Max. Vorschläge
Mindest‑Priorität
Standard‑Optimierungsmodus
KI‑Bausteine
Welche erweiterten Logiken aktiv sind.
Tagesfahrplan erstellen Lastspitzen-Lernfunktion Anomalie-Erkennung Prognosequalität bewerten Saisonlogik nutzen
Schwellwerte
Ab wann die KI Optimierungspotenzial melden soll.
PV‑Überschuss ab (W)
Hoher Netzbezug ab (W)
Peak-Warnung ab Netzanschluss (%)
Wetterhinweis ab Regenrisiko (%)
Speicher niedrig (%)
Speicher hoch (%)
PV‑Forecast hoch ab (W)
Messwert‑Timeout (s)
Ziele & Komfortfenster
Basiswerte für Tagesfahrplan, EV‑Zielplanung und Thermik.
EV fertig bis
EV Ziel‑SoC (%)
EV Batteriekapazität (kWh)
Thermik fertig bis
Ruhezeit Start
Ruhezeit Ende
Lernen & Qualität
Grenzen für Anomalie- und Prognosebewertung.
Auffällig hoher Verbrauch ab (W)
Nachtgrundlast-Warnung ab (W)
Prognosequalität Warnung unter (%)
CO₂ niedrig bis (g/kWh)
CO₂ hoch ab (g/kWh)
Prioritäten
Reihenfolge, wenn mehrere flexible Lasten möglich sind.
Speicher
Wallbox / EVCS
Thermik
Heizstab
Sonstige Lasten
Kategorien
Welche Themen die KI in den Vorschlägen berücksichtigen darf.
Tarif / Zeitpreise PV‑Überschuss Speicher Wallbox / EVCS Lastspitzen / HLZF Wetter / Prognose Heizstab / Thermik Tagesfahrplan Anomalie-Erkennung Komfortfenster Lernhinweise CO₂ / Autarkie Systemhinweise
Die Vorschläge werden als States unter `aiAdvisor.*` veröffentlicht und auf der LIVE‑Seite angezeigt. Es werden keine Geräte geschaltet; der Nutzer erhält nur verständliche Empfehlungen.

## Zuordnung & Einstellungen

Jede App hat ihre eigenen Datenpunkte. Ordne sie hier sauber zu, damit die Regelungen stabil und nachvollziehbar arbeiten.
Allgemein
Systemweite Grenzwerte & Tick-Intervall
Netzanschlussleistung (W)
Netzpunkt-Messung (W/kW) (Import+ / Export-)
W —
Stale‑Meter Schutz
Optional – empfohlen bei Zählern/Adaptern, die nur bei Werteänderung schreiben (sonst droht False‑STALE).
Netzpunkt – Connected/Online DP (optional)
—
Empfohlen (nexowatt-devices): …aliases.r.online. Wenn false → Failsafe (STALE_METER).
Netzpunkt – Watchdog/Heartbeat DP (optional)
—
Empfohlen (nexowatt-devices): …aliases.r.heartbeat (zählt hoch) oder …aliases.r.lastSeenMs. Wenn > 15s ohne Update → Failsafe (STALE_METER).
Netz-Vorzeichen invertieren
Bezug/Einspeisung tauschen (Import-/Export+)
Scheduler-Intervall (ms)
Live-Kacheln (kWh/CO₂)
Optionale Zählerstände & Kennzahlen für die VIS. Wenn leer, können Werte automatisch aus Historie (z.B. Influx/History) abgeleitet werden.
Tarife
Preis-Signale für dynamische Tarife / Ladefreigabe
Wetter
Optionale Wetterdaten für die Kunden‑UI (Temperatur/Wolken/Wind). Frei mappbar aus einem beliebigen Wetter‑Adapter.
Speicher
Herstellerunabhängige Zuordnung + Steuerungsart
Steuerungsart
Kapazität (kWh)
Optional: Wird für PV‑Forecast / Tarif‑Netzladeentscheidungen genutzt. Bei Speicherfarm wird die Summe der Farm‑Speicher verwendet.
FENECON Hybrid
FENECON‑Hybrid/FEMS‑Priorität aktivieren
Ersetzt die alte FENECON‑AC‑Sonderlogik. Bei interner FENECON‑PV ab ca. 1 kW schreibt NexoWatt keine Batterie‑Vorgabe, damit das FEMS selbst sauber regelt. Nur bei wenig/keiner FENECON‑PV oder bei zusätzlicher externer PV nutzt NexoWatt den normalen beschreibbaren Sollleistung‑DP innerhalb des FENECON‑Watchdogs. SetGridActivePower wird nicht verwendet. Bei aktiver Speicherfarm wird dieser Modus ignoriert; die Farm‑Regelung bleibt unverändert.
Peak-Shaving
Lastspitzenkappung inkl. atypischer HLZF-Kappung auf Basis der Netzleistung
Peak‑Shaving nutzt die Netzpunkt‑Messung aus Zuordnung → Allgemein (NVP) bzw. die interne Berechnung (ems.gridPowerW).
Grenzwert = Netzanschlussleistung (Allgemein). Für atypische Lastspitzenkappung kann zusätzlich peakShaving.atypical per JSON/Backup konfiguriert werden. Ein separater Netzleistungs‑Datenpunkt ist nicht erforderlich.
Experte
Optional: JSON-Patch (wird beim Speichern zusätzlich gemerged)

## Speicherfarm

Mehrere Speichersysteme als gemeinsamer Pool oder in Gruppen betreiben. SoC wird aggregiert, Sollleistung wird verteilt.
Modus
Pool oder Gruppen + Aktualisierung
Betriebsart
Pool verteilt nach SoC. Gruppen beachten Min/Max‑SoC & Prioritäten.
Aktualisierung (ms)
Intervall für Status-/SoC-Aggregation (min. 500 ms).
Speicher
Bis zu 10 Speicher. Ist-/Sollwerte: Signed oder getrennt. Leistungsgrenzen werden direkt je Speicher eingetragen.
Gruppen
Optional: SoC‑Zonen und Prioritäten je Gruppe.

## MultiUse – Speicherstrategie

Multi‑Use bedeutet, dass ein Speichersystem mehrere Anwendungen abdeckt (z.B. Notstrom‑Reserve, Lastspitzenkappung, Eigenverbrauch) – gesteuert über SoC‑Zonen.
SoC‑Zonen
Reserve / LSK / Eigenverbrauch (manuell definierbar)
MultiUse aktiv
Übernimmt die Werte automatisch in „Speicherregelung“ (Priorität: Reserve → LSK → Eigenverbrauch).
Aktiv

Notstrom‑Reserve
Reserve: Unterhalb „Min“ wird nicht mehr entladen. „Ziel“ kann für Reserve‑Refill genutzt werden.
Aktiv Min % Ziel %
Lastspitzenkappung (Peak‑Shaving)
LSK: Bereich „Min…Max“. LSK darf nicht unter Reserve‑Min entladen.
Aktiv Min % Max %
Eigenverbrauchs‑Optimierung
Eigenverbrauch: Bereich „Min…Max“. Entladung nur oberhalb Min (innerhalb der SoC‑Grenzen).
Aktiv Min % Max %
NVP‑Regelung (Eigenverbrauch)
Ziel‑Netzbezug am Netzverknüpfungspunkt (NVP) + Toleranzband (±W) für saubere Regelung ohne Flattern.
Ziel W ± W
Beispiel: Reserve Min=10/Ziel=10, LSK 10–50, Eigenverbrauch 50–100 (alles % SoC).
Übernommene Parameter
Diese Werte werden beim Speichern in die Speicherregelung geschrieben

## Energiefluss‑Monitor

Konfiguration für den Energiefluss‑Monitor (VIS): Messwerte, Aufteilung (Gebäude/EV/Heizung) und Anzeigeoptionen.
Hinweis: Die Netzpunkt‑Messung (NVP) wird unter Zuordnung → Allgemein konfiguriert und wird hier automatisch genutzt.
Messwerte (Basis)
PV, Netz, Gebäude, EV, Speicher (für Visualisierung & Algorithmen)
Optionale Verbraucher (max. 10)
Erscheinen im Energiefluss nur, wenn ein Datenpunkt gesetzt ist. Du kannst je Verbraucher einen Namen vergeben.
Optionale Erzeuger (max. 5)
Zusätzliche Erzeuger (z.B. BHKW/Generator) – unabhängig von PV. Für PV bitte Basis → PV Leistung verwenden. Erscheinen nur, wenn ein Datenpunkt gesetzt ist.
Anzeige‑Optionen
Einheit pro Datenpunkt: Neben jedem Leistungs‑Datenpunkt kannst du festlegen, ob der Wert in W oder bereits in kW geliefert wird (W wird intern korrekt skaliert; kW wird 1:1 übernommen).
Vorzeichen & Darstellung (wie in den bisherigen Instanzeinstellungen)
EV‑Leistung vom Gebäude‑Verbrauch abziehen
Wenn aktiv, wird die Ladeleistung (EV) vom Gebäude‑Verbrauch (Mitte) subtrahiert.
Netz‑Vorzeichen invertieren (Bezug/Einspeisung tauschen)
Standard: Bezug positiv, Einspeisung negativ (NVP).
Batterie‑Vorzeichen invertieren (Laden/Entladen tauschen)
Aktivieren, wenn das System entgegengesetzte Vorzeichen liefert.
PV‑Vorzeichen invertieren
Standard: PV > 0 (Erzeugung Richtung Gebäude).
Wallbox/EV‑Vorzeichen invertieren
Standard: Wallbox‑Verbrauch positiv.
Netz: Netto (Bezug−Einspeisung) anzeigen
Wenn aktiv, wird die dominante Richtung mit Betrag angezeigt (vereinfachte Anzeige).

## Wärmepumpe & Klima

Setpoint-/SG-Ready-Regelung für Wärmepumpe, Heizung oder Klima. Die Geräte werden über die Verbraucher-Slots im Energiefluss angebunden. Für gestufte Heizstäbe bitte die separate Heizstab-App verwenden.
Thermische Geräte
Aktiviere PV-Auto je Slot und setze Sollwert-/Hysterese-Parameter. Slots, die im Energiefluss als Heizstab markiert sind, werden hier nur noch als Hinweis angezeigt.
Manuell-Hold (Schnellsteuerung)
Minuten – wenn in der VIS per Schnellsteuerung ein Sollwert/Switch gesetzt wird, pausiert PV-Auto für diese Zeit, damit die Automatik nicht sofort überschreibt.
Hinweis
Die Thermik-Regelung nutzt bevorzugt das zentrale EMS-PV-Restbudget nach Priorität. Falls der zentrale Budget-Koordinator noch keine frischen Werte liefert, wird weiterhin Netz-Import/Export als Fallback verwendet.
Empfehlung: Verbraucher-Slots im Energiefluss mit Name + Leistung + (optional) Switch/Setpoint oder SG-Ready anbinden. Gestufte Heizstäbe bitte im Tab Heizstab parametrieren.

## Heizstab

Native 1-12 Stufen Heizstab-Regelung. Die Leistungsmessung bleibt am verknüpften Verbraucher-Slot im Energiefluss; die Relais-/KNX-Datenpunkte werden direkt hier in der Heizstab-App pro Stufe zugeordnet.
Heizstab-Geräte
Pro Verbraucher-Slot: maximale Leistung, Stufenzahl, Write-/Read-Datenpunkte und obere/untere Schaltschwellen pro Stufe direkt hier festlegen. So bleibt der Energiefluss im Steuerungsbereich übersichtlich.
Hinweis
Saubere Trennung für Installateure
Vorgehen: 1. Verbraucher-Slot im Energiefluss anlegen, 2. Typ auf Heizstab stellen, 3. hier Stufenzahl auswählen und pro Stufe Write-/Read-DPs zuordnen, 4. Stufenleistung und Schaltschwellen parametrieren. Die Regelung läuft danach komplett nativ ohne zusätzliches JavaScript.

## BHKW

Start/Stop‑Regelung eines Blockheizkraftwerks (SoC‑geführt). In der VIS erscheint eine Schnellsteuerung (Auto/Manuell/Aus) inkl. Start/Stop im manuellen Modus.
BHKW‑Geräte
Pro Gerät: Start/Stop (Write) + Laufstatus/Leistung (Read) zuordnen. Für die Anzeige im Energiefluss reicht die Leistungs‑Messung (W).
Hinweis
Betriebslogik & Empfehlungen
Für die Auto‑Regelung wird der SoC aus dem Speichersystem verwendet (bei aktivierter Speicher‑Farm: aggregierter SoC).
Tipp: Endkunden‑Bedienung kann pro Gerät gesperrt werden (nur Installateur).

## Generator

Start/Stop‑Regelung eines Generators (Notstrom/Netzparallelbetrieb, SoC‑geführt). In der VIS erscheint eine Schnellsteuerung (Auto/Manuell/Aus) inkl. Start/Stop im manuellen Modus.
Generator‑Geräte
Pro Gerät: Start/Stop (Write) + Laufstatus/Leistung (Read) zuordnen. Für die Anzeige im Energiefluss reicht die Leistungs‑Messung (W).
Hinweis
Betriebslogik & Empfehlungen
Für die Auto‑Regelung wird der SoC aus dem Speichersystem verwendet (bei aktivierter Speicher‑Farm: aggregierter SoC).
Tipp: Endkunden‑Bedienung kann pro Gerät gesperrt werden (nur Installateur).

## Schwellwertsteuerung

Erstelle Regeln nach dem Muster „Wenn X > Y dann schalte/setze Z“. Optional kann der Endkunde einzelne Schwellwerte in der VIS anpassen (pro Regel steuerbar).
Regeln
Bis zu 10 Regeln. Jede Regel benötigt Input + Output. Ohne Mapping werden keine Schreibaktionen ausgeführt.
Hinweis
Typische Beispiele: Heizstab, Lüftung, Pumpen, Relais, Notstrom‑Start, Generator‑Freigabe, BHKW‑Signale.
MinOn/MinOff verhindert Flattern. Hysterese verhindert Grenzwert‑„Zittern“.
Empfehlung: pro Regel eindeutiger Name + sauberer Input (W, °C, % …) und ein eindeutiger Output (Switch oder Setpoint).

## Relaissteuerung

Manuelle Relais / generische Ausgänge. Der Installateur ordnet Datenpunkte zu. Der Endkunde kann (optional) schalten/setzen – pro Ausgang steuerbar.
Relais / Ausgänge
Bis zu 10 Ausgänge. Jeder Ausgang kann Switch (bool) oder Wert (number) sein. Optionaler Readback‑Datenpunkt möglich.
Hinweis
Typische Beispiele: Relais für Verbraucher, Freigaben, Schütze, Generator‑Startsignal, BHKW‑Enable, Lüftung.
Sicherheits-/Netzschutz-Funktionen (z.B. Peak‑Shaving) sollten nicht über diese App bedient werden.
Empfehlung: Nutze einen eindeutigen Namen, setze Write‑ und optional Read‑Datenpunkt. Wenn Read fehlt, wird der Write‑Datenpunkt als Status verwendet.

## Netzlimits

Netzrestriktionen (RLM/Import‑Limits). Diese Funktionen dienen dem Netzschutz und werden ausschließlich im Installer‑/App‑Center konfiguriert.
Hinweis: Die Netzanschlussleistung wird unter Zuordnung → Allgemein gesetzt und wird als obere Grenze genutzt.
Messung & Stale‑Timeout
Optionaler Fallback‑Datenpunkt + Max. Alter der Netzmessung
RLM / 15‑Minuten‑Deckel (Import)
Dynamischer Cap basierend auf 15‑Minuten‑Durchschnitt
EVU‑Abregelung / 0‑Einspeisung und Wechselrichter‑Gruppen sind jetzt in der App EVU / PV Regelung konfigurierbar.

## EVU / PV Regelung

PV‑Abregelung (EVU‑Relaisstufen) und 0‑Einspeisung (NVP‑Regler). Diese Funktionen dienen dem Netzschutz und werden ausschließlich im Installer‑/App‑Center konfiguriert.
EVU‑Abregelung & 0‑Einspeisung
Modus, Relais‑Eingänge und Reglerparameter
Wechselrichter‑Gruppen
Übersichtliche WR‑Listen mit Details (Setpoints pro WR)

## §14a Steuerung

Konfiguration für netzseitige Leistungsbegrenzung (steuerbare Verbrauchseinrichtungen). Diese Funktion ist Netzschutz und wird nicht durch Endkunden bedient.
Grundkonfiguration
Modus, Mindestleistungen und optionale Fremd-Datenpunkte (Aktiv-Signal / EMS-Setpoint).
Modus
„EMS“: Setpoint wird an das interne Lademanagement übergeben. „Direkt“: Verbraucher werden direkt begrenzt.
Mindestleistung pro Verbraucher (W)
Wird genutzt, um die Gesamt-Deckelung sauber auf mehrere Verbraucher aufzuteilen.
Aktiv-Signal (optional)
Wenn gesetzt, aktiviert ein TRUE-Signal die §14a-Deckelung.
—
EMS-Setpoint (W) (optional)
Wenn gesetzt, wird ein Leistungs-Setpoint (W) eingelesen (z.B. Netzvorgabe).
—
Hinweis: Aktivierung/Deaktivierung der App erfolgt unter „Apps“. Diese Seite konfiguriert nur die Parameter.
Steuerbare Verbraucher
Optional: zusätzliche Verbraucher (z.B. Wärmepumpe, Heizstab, Klima). Werden bei Aktivierung dynamisch verteilt (Priorität + Mindestleistung).
Tipp: Für die Verbraucher-Steuerung kannst du entweder einen Leistungs-Setpoint (W) oder ein Enable/Disable anbinden. Falls beides gesetzt ist, wird Setpoint bevorzugt.
Nachweislog / Historie
Das §14a-Modul schreibt ein leichtgewichtiges Ereignis- und Verlaufslog in `para14a.audit.*` und `para14a.trace.*`. Bei erkannter Influx-History wird die Historisierung automatisch aktiviert.
Performance: Es wird nur bei §14a-Schalt-/Limit-Ereignissen sowie im 1-Minuten-Raster während einer aktiven Begrenzung geschrieben.
Wichtig: Für die gesetzliche Aufbewahrung von 2 Jahren muss die Retention des verwendeten Influx-Buckets bzw. der Influx-Instanz auf mindestens 730 Tage gesetzt sein. Der Adapter setzt das Ziel intern als Hinweis, ändert aber keine globale Influx-Retention automatisch.

## Ladepunkte (Wallbox/EVCS)

Konfiguration der Ladepunkte (herstellerunabhängig): Anzeigen/Zuordnung und (optional) Stellgrößen...
Anzahl Ladepunkte
0–50. 0 blendet Wallbox/EVCS im Kunden-Frontend vollständig aus.
Nennleistung pro Ladepunkt (kW)
Wird u.a. für Budget-Berechnungen genutzt (Standard: 11 kW).
Ziel‑Strategie (Zeit‑Ziel Laden)
Standard: gleichmäßige Ø‑Leistung bis zur Ziel‑Uhrzeit. Smart: nutzt Tarif‑Freigaben (wenn vorhanden) und hebt Sperren bei knappen Deadlines automatisch auf.

### Stationen & Ports

## Stationsgruppen (optional)

Für Stationen mit mehreren Ladepunkten/Ports (z.B. DC-Ladegeräte) kann eine gemeinsame Leistungsgrenze definiert werden.

## Status & Diagnose

Live-Status der internen Regel-Module (Tick-Zeiten, Fehler). Wird automatisch aktualisiert.

## Budget & Gates – Zentral EMS

Zentrale Budget-/Gate-Schicht für alle flexiblen Apps. Das Lademanagement nutzt sie zuerst; Thermik, Heizstab und spätere Verbraucher folgen nach Priorität.

## Ladepunkte – Diagnose

Mapping/Freshness (Messwerte), Sollwerte, Gründe und Schreib-Status pro Ladepunkt.

## Stationsgruppen – Diagnose

Harte Stationslimits (z. B. DC‑Station mit mehreren Ladepunkten/Ports): Cap, Used/Remaining, Binding, aktive Ladepunkte.

## Datensicherung – Export / Import

Exportiert/Importiert die komplette App‑Center Konfiguration (inkl. Datenpunkt‑Zuordnungen). Zusätzlich wird bei jedem Speichern automatisch ein Backup in 0_userdata.0 abgelegt (überlebt Deinstallation).
Datenpunkt auswählen
Ordner
Suchtreffer
Tipp: Ordner-Navigation ist bei sehr großen Systemen oft schneller. Suche nutzt eine Cache-Liste (limitierbar, aber ohne harte Systemgrenze).